ビル別実績春夏

=Monthly Power consumption at each building in April&August= Building	Flr(m2)	09/Apr	09/Aug	10/Apr	10/Aug
 * Power consumption is smallest in April (may be 2nd)
 * Power consumption is largest in August
 * Title: Monthly Power Consumption measured in kWH||

=
========================================= <>	10845 	188300 	226000 	185300 	234200 	5616 	69358 	88100 	88775 	86951 -- A1（研究本館）	4757 	52942 	65466 	74464 	69030 A5（多目的棟）	158 	2163 	3453 	1199 	1791 A6（第2研究実棟）	645 	7108 	11791 	6570 	9349 A9（排水処理施設）	56 	7145 	7390 	6542 	6781 -- 	5229 	118942 	137900 	96525 	147249 -- A2(図書館)	803 	no data	no data	no data	no data A3(講堂棟)	466 	no data	no data	no data	no data A4(研究実験西棟)	3065 	no data	no data	no data	no data A8（宿泊施設）	808 	no data	no data	no data	no data

<>	6473 	219980 	263840 	207340 	290900 	ns	120390 	121710 	107770 	114690 	ns	99590 	142130 	99570 	176210 - B1(研究実験東棟)	3909 	no data	no data	no data	no data B2(構造研ｾﾝﾀｰ棟)	1871 	no data	no data	no data	no data B4(プレハブ棟北)	286 	no data	no data	no data	no data B5(プレハブ棟南)	117 	no data	no data	no data	no data B6(第２電算機棟)	290 	no data	no data	no data	no data --- <>	11428 	299860 	389910 	349620 	471960 --- C11（生命情報）	2915 	39546 	58890 	76830 	103230 C12（ネ舎ddbj附）	557 	214 	230 	-	- C1（系統センタ東）	1589 	93479 	126066 	98009 	140443 C2（系統センタ西）	740 	6263 	7742 	7088 	8382 C3（系統西附属）	254 	1611 	3252 	1286 	3909 C4（系統共通棟）	263 	5757 	8031 	5380 	8550 C5（ネズミ附属）	388 	20519 	32147 	18602 	29493 C6（動物飼育棟）	3060 	121820 	132900 	123520 	158330 C7（野生イネ温室）	186 	2584 	8874 	7331 	6425 CX（水田・桑） 	488 	1503 	1179 	1795 	1275 C8（実験圃場）	988 	6564 	10599 	9779 	11923

D (電子計算機棟)	1056 	327190 	367300 	329400 	365060 -

Building	09/Apr	09/Aug	10/Apr	10/Aug

<<<遺伝研全体>>>	1043472 1255512 1080072 1364064

夜間電力		491712 　　598032 513216 	625992 平均電力		1449 	1688 	1500 	1833 最大需要電力	1754 	1939 	1807 	2102 月負荷率		83 	87 	83 	87 受電電力		1042903 1254169 1077426 1368740 総電力(＋自非発）	1042903 1278008 1077426 1394174 平均電力		1448 	1718 	1496 	1874 最大電力(実測）	1741 	1928 	1783 	2096 最小電力（実測）	530 	1455 	1322 	1554

=Deduced peak hourly consumption in August and April with AC power=
 * Deduced Peak hourly consumption and AC power||

Building	Flr(m2)	09/Apr	09/Aug	10/Apr	10/Aug	冷房定格消費電力(kW)

<<<遺伝研全体>>>	29802 	1739.1 	2092.5 	1800.1 	2273.4 		1472.7 - <<:A1-8：Ａ地区>>	10845 	313.8 	376.7 	308.8 	390.3 		326.4 - 	5616 	115.6 	146.8 	148.0 	144.9 		180.1 A1（研究本館）	4757 	88.2 	109.1 	124.1 	115.1 		146.3 A5（多目的棟）	158 	3.6 	5.8 	2.0 	3.0 		9.8 A6（第2研究実棟）	645 	11.8 	19.7 	11.0 	15.6 		24.0 A9（排水処理施設）	56 	11.9 	12.3 	10.9 	11.3 		NoShow 	5229 	198.2 	229.8 	160.9 	245.4 		146.3 A2(図書館)	803 	no data	no data	no data	no data		42.3 A3(講堂棟)	466 	no data	no data	no data	no data		28.3 A4(研究実験西棟)	3065 	no data	no data	no data	no data		52.9 A8（宿泊施設）	808 	no data	no data	no data	no data		22.8 --- <>	6473 	366.6 	439.7 	345.6 	484.8 		288.5 --- 	ns	200.7 	202.9 	179.6 	191.2 	ns	166.0 	236.9 	166.0 	293.7

B1(研究実験東棟)	3909 	no data	no data	no data	no data		73.8 B2(構造研ｾﾝﾀｰ棟)	1871 	no data	no data	no data	no data		96.1 B4(プレハブ棟北)	286 	no data	no data	no data	no data		53.8 B5(プレハブ棟南)	117 	no data	no data	no data	no data		24.2 B6(第２電算機棟)	290 	no data	no data	no data	no data		40.6 --- <>	11428 	499.8 	649.9 	582.7 	786.6 C11（生命情報）	2915 	65.9 	98.2 	128.1 	172.1 		139.4 C12（ネ舎ddbj附）	557 	0.4 	0.4 	in C11	in C11		55.6 C1（系統センタ東）	1589 	155.8 	210.1 	163.3 	234.1 		193.1 C2（系統センタ西）	740 	10.4 	12.9 	11.8 	14.0 		95.2 C3（系統西附属）	254 	2.7 	5.4 	2.1 	6.5 		21.3 C4（系統共通棟）	263 	9.6 	13.4 	9.0 	14.3 		18.1 C5（ネズミ附属）	388 	34.2 	53.6 	31.0 	49.2 		1.0 C6（動物飼育棟）	3060 	203.0 	221.5 	205.9 	263.9 		No Show C7（野生イネ温室）	186 	4.3 	14.8 	12.2 	10.7 		0.0 CX（水田・桑） 	488 	2.5 	2.0 	3.0 	2.1 		0.0 C8（実験圃場）	988 	10.9 	17.7 	16.3 	19.9 		19.1 --- D (電算機棟)	1056 	545.3 	612.2 	549.0 	608.4 		315.0 ---

=Numbers of Server Machines with independent global IP= 	 D	電子計算機棟	91 C1	系統生物研究センター(東)	79 B1	研究実験棟(東)	74 C11	生命情報・DDBJ研究センター	56 C12	CIB-DDBJ付属棟	34 B6	第2電子計算機棟	30 A1	研究本館	27 B4+B5	プレハブ棟	10 A4	研究実験棟(西)	9 B2	構造遺伝学研究センター	8 A2	図書館	4 C2	系統生物研究センター(西)	1
 * Data by シスカンチーム（Mr.Yamada in 高木ＴＦ）
 * Numbers of servers||

= August/April ratio of buildings = Building	Flr(m2) 10/Apr	10/Aug	Aug/Apr <<<遺伝研全体>>>	29802 	1800.1 	2273.4 	1.3 	||||||||||||| A1（研究本館）	4757 	124.1 	115.1 	0.9 	||||||||| A5（多目的棟）	158 	2.0 	3.0 	1.5 	|||||||||||||||	● A6（第2研究実棟）	645 	11.0 	15.6 	1.4 	||||||||||||||	● A9（排水処理施設）	56 	10.9 	11.3 	1.0 	|||||||||| 	5229 	160.9 	245.4 	1.5 	|||||||||||||||	● <B1-6（高圧電灯）>	ns	179.6 	191.2 	1.1 	||||||||||| <B1-6（高圧動力）>	ns	166.0 	293.7 	1.8 	||||||||||||||||||● C11（生命情報）	2915 	128.1 	172.1 	1.3 	||||||||||||| C1（系統センタ東）	1589 	163.3 	234.1 	1.4 	||||||||||||||● C2（系統センタ西）	740 	11.8 	14.0 	1.2 	|||||||||||| C3（系統西附属）	254 	2.1 	6.5 	3.0 		● C4（系統共通棟）	263 	9.0 	14.3 	1.6 	||||||||||||||||● C5（ネズミ附属）	388 	31.0 	49.2 	1.6 	||||||||||||||||● C6（動物飼育棟）	3060 	205.9 	263.9 	1.3 	||||||||||||| C7（イネ温室）	186 	12.2 	10.7 	0.9 	||||||||| CX（水田・桑） 	488 	3.0 	2.1 	0.7 	||||||| C8（実験圃場）	988 	16.3 	19.9 	1.2 	|||||||||||| D (電算機棟)	1056 	549.0 	608.4 	1.1 	|||||||||||
 * server load is constant
 * Freezer load increases as the RT increases
 * Air con load increases as the Outdoor temp and radiation heat increases


 * Note: Power consumption of building D is constant actually but it appears changing because hourly consumption was assumed based on the same calculation " Peak hourly  = Month /27working days/12*Day-Night-ratio　0.55"

Freezer load suspected A5（多目的棟）	158 	2.0 	3.0 	1.5 	|||||||||||||||	● A6（第2研究実棟）	645 	11.0 	15.6 	1.4 	||||||||||||||	● <A2+A3+A4+A8>	5229 	160.9 	245.4 	1.5 	||||||||||||||| <B1-6（高圧動力）>	ns	166.0 	293.7 	1.8 	||||||||||||||||||● C11（生命情報）	2915 	128.1 	172.1 	1.3 	||||||||||||| C1（系統センタ東）	1589 	163.3 	234.1 	1.4 	||||||||||||||● C3（系統西附属）	254 	2.1 	6.5 	3.0 		● C4（系統共通棟）	263 	9.0 	14.3 	1.6 	||||||||||||||||● C5（ネズミ附属）	388 	31.0 	49.2 	1.6 	||||||||||||||||● C6（動物飼育棟）	3060 	205.9 	263.9 	1.3 	|||||||||||||

=Segmentation map of NIG campus by power supply=
 * Original picture by Kouwatan@TTF