遺伝研の節電案

遺伝研の電力使用量推移 =毎時450kWh節電　　大久保案 based on measurement and experiment by 高木ＴＦ=

昨年と同じ熱い夏になるとすると時間あたりの買電が最大毎時2,100kWh 必要です. しかし今年度7月には契約電力の毎時1,938kWh x0.85=1,647kWhしか買えません. つまり昨年と同じ気候ならピーク時毎時453kWhの節電を求められています. 遺伝研の気温依存は1Cの変化で30kWh/hr　です. 去年より１Ｃ熱くなると30kWh必要になります. 契約電力が実質ベースで毎時2000kWh程度の増加の可能性あり　すると200x0.85=160kWh分目標値が下がります（いまだ流動的）Okubo 10:54, 9 June 2011 (JST)

=節電にかけるべき予算= ベース消費削減で上記節電を行ったとすると 1kWh10円として　7月だけで　4,530円ｘ24時間x30日=3,261,600円　の節約にもなります. 遺伝研は節電に年間1,000万円投資しても１年で回収できるはずです. 古い電力消費の多い機器の買い替え促進費として使うのは合理的です. '''スパコンセンターがすでに２か月緊急削減している電気代だけでもほぼ300万円程度になっておりこれは絶対節電対策に投資してもらうべきです. '''
 * 契約基本料金と電気使用量　遺伝研は2000kWh程度で契約しており　基本料金が月額260万円程度　使用料金は月額1200-300万円です. 節電すれば当然電気使用料金は1kWh15-20円程度の節約になります.

=節電の考え方= 決定策はありません. それぞれの施設や研究室が各自の電力消費を知っていただき努力いただかないといけません. 誰かがまとめて削減できる量を超えています. あまり好ましくない非常用発電機の全開等やスパコンサービスの切り詰めを併用しても200kWhはフリーザーやオフィスで節電が必要です. たとえば以下のような配分はいかがでしょうか？ ●　150kWh発電 ●　100kwhスパコン25%ダウン ●　200kWh　は全所員の皆様の１割削減の　ご協力が必要です. *　無駄な電力消費をやめる　100kWh *　無駄ではないが頑張ればアロケートできる消費を夜間や休日夏以外に移動する 100kWh 遺伝研は共同利用機関ですので　外部へのサービスが大きく電力を消費しています. サービスを切り詰めて個人研究を残すか、それとも個人研究を切り詰めサービスを残すかは大きなポリシーになります. 仮に発電やダウンでしのいでも毎年同じことになります. この機会にこれまで全く考慮しなかった物品の配置や代替わりを考える要因に節電を加えるようにしたいものです.

=皆が知るべき事実=

遺伝研の電力消費の特徴は ●　通年で日内差が少ない=夜間も8割近く消費してる DayDiff@July = (2000+200)-1700 = 500kWh, 500/2200=23% DayDiff@May = 1,800-1,400 = 400, 400/1800 = 22% ●　気温(季節）の影響を大きくうける = 20C から 30C にかわると300kWh 増大する	DayMin@July=1,700kWh 	DayMin@May=1,400kWH の２点です.  この両者から ●　終日運転する機器が多い＝サーバーマシン, 　フリーザーの消費が多い ●　熱を動かす消費が多い＝フリーザー,  終夜運転の空調 ●　空調を止めるとふつう簡単に夏場50%削減できますが　遺伝研では　フリーザ消費増で相殺　サーバーの故障　が起こります. ことがうかがわれます.

=無駄な消費 7項目で70kWh節電=
 * 1) 照明　蛍光管が多すぎる傾向にあるオフィスやお手洗いでは間引きができます keikoutou.jpg普通ワンスパンに20-30本/ワンフロアーに100本くらいあります. 一本あたり蛍光管は古いと30-80W程度食いますので　フロアーあたり25本(25%)間引きで100-400Whの節電　　研究所に25フロアーあると2-5kWhの節電
 * 2) 間引きしなくとも古いタイプの蛍光灯(グロー球つき）でしたらHfインバーター蛍光灯にすることで消費が85W->65W(-25%)に低減します. 　ワンフロアー(100本)Hfに変更すると2kWhの削減になります. 
 * 3) 古い家庭用冷蔵庫　古いフリーザーや安物の冷蔵庫は消費電力が格段に大きい傾向があります. 　10年前の冷蔵庫はすべて最新型の倍の消費をしていると思ってください. 　　10年前の5万円程度の安物の冷蔵庫(大久保研オフィス用）は360whも消費していることがわかりました. 　これは24時間で9kWh消費します. 　年間で3,000kWh消費しますので15円/kWhで売電してると電気代が年間45,000円もかかっています. 　すぐ停止しました. 研究所で10万円の最新の家庭用冷蔵庫に買い替えてあげても電力消費が半分になるので5年でもとがとれます. 貧乏ラボに公的投資をして買い替えを促進しましょう. 　例えば　オフィス用冷蔵庫買い替え費用（50%)負担　50台　250万円　　0.18kWh x 50 =9kWh の節電
 * 4) 各ラボが持ってる電気ポット　保温では数20-30Wの消費です. 　人数の少ないラボは小型の電子ケトルに変更してやると数kWhの節電になります
 * 5) フリーザー集積所の配置　　ディープフリーザーの消費電力は室温および熱交換装置の周辺温に大きく影響されます. 　熱い部屋にフリーザーを置いているのは明らかに賢い方法ではありません. 　熱いところとは建物の上層階　炎天下のプレハブ等です. 　空調がない状態では　外部室温よりも5-10C高くなります. -80C　ｘ　90　litter　のフリーザでの実験によると室温5C上昇で 100Whの消費増大がありました. 　空調で室温を下げても同程度の電力消費があると考えられます. 　100台のフリーザーの置き場所を間違うだけで毎時10kWhの無駄をしていることになります.
 * 6) フリーザー室内の温度分布 フリーザーの全面と背面では通常よくやる壁20cm配置で5-10Cの温度差があります. 　これを撹拌してあげるだけでも消費電力は同様に低下します. 　１台あたり100Whrの節電ですから撹拌する扇風機の消費電力は注意しましょう. 　これを遺伝研で100台用意するのはありかも. P1P2以外なら窓をあけて空調を切り扇風機を使いましょう.
 * 7) 南向きの3mmガラス窓　　これはすでに対策済み　削減期待値は窓の総面積からしてかなりありそうです　20kWhくらい？
 * 8) ビル　プレハブの天井　30台の超低温のあるプレハブ南は天井にNeoCoatをするのがいいでしょう.

=今すぐ行うべきこと=
 * 1) プラグ式ワットメータをラボの数購入して配布する　50x1万＝50万　各自に消費電力を知らせることで意識させる　1kWh２０円
 * 2) 廊下やラボの蛍光電燈を間引き半減
 * 3) NeoCoat のプレハブの屋根への塗装をお願いする　プレハブ南　北　鶏舎　第２ＤＤＢＪ　絶対有効 緑化はもう時間切れ.
 * 4) 消費電力の少ない幅せま有効扇風機を選定し20台注文　フリーザー集積所に配布
 * 5) 上層階にあるフリーザー等の下層階への移動を真面目に考慮. 　下層階(25C)で事務をして上層階(35C)に機器を置くのは電気の無駄. 　本館一階の北側のオープンスペースを利用
 * 6) 姑息法　”エアコンの室外機”に霧吹をつける　都心で流行中 空調合計　1100kWh/hr　なので　効率10% でも110kWh/hr 減　　　散水すると錆びるだけなので　ちゃんと買ってください.  skyenecut.jpg
 * 7) 各ラボの家庭用電化製品の更新　古い冷蔵庫の買い替え促進　　電気ポットは魔法瓶型でないものの実測で保温中でも100Wh消費を確認　人数の少ないところは電気ケトルに交換　これだけで数kWh
 * 8) 生活パターンの位相をずらす. 昼休みの柔軟化　電子レンジ　お茶沸騰消費ピーク発生を解消
 * 9) レーザープリンターは印刷の瞬間、500W-1000W程度の電力を消費します.     待機時は20W程度. 大量の印刷を行うような業務は、ピーク時間帯を避けるなどの工夫をしてください.
 * 10) インクジェットプリンターなら印刷時でも数十Wしか使いません.

=DDBJがすでに行った対策=
 * 1) 計算機棟の温度設定を理想の18度から24度に変更　１か月の観察で問題ないことを確認　24度継続
 * 2) SuperNIG　の利用者に連絡し期限不明でサービスの停止を連絡
 * 3) クラスタサーバーの貸出のサービス公募開始を遅延させ7-8月の予定を空白にした
 * 4) 7年間多重のまま運用していた旧学内LANの廃止と機器停止
 * 5) 計算機棟およびCIB棟の蛍光灯の徹底的間引き
 * 6) 個人研究用のディープフリーザー２台と-30C１台の廃止とオフィス用の家庭用冷蔵庫の１台廃止(２ラボ共用化）
 * 7) 電気ポット廃止　電気ケトルに変更  RusselBobbsR0030695.JPG
 * 8) アノテーター　エンジニアの業務用ＰＣ　５年前のタワーが主流　モニタなしで　150W-200Wh/毎時消費 ＝＞安価で省エネなタワー５台と安いThinkPad５台　LEDモニタを導入　旧式タワー１０台撤去
 * 9) 時間差　昼休みの奨励による　電子レンジ危機の回避

=長期的に行うこと= 一般節電策に加えて自分たちの特徴を考えたうえでの独創的な対策は世の中のためになります. フリーザーとサーバーをどう冷やす施設を作るか
 * 1) 体系的リアルタイムモニターと公開の徹底　ホメオスタシス機構が最強
 * 2) 節電を意識した建築と機器群の配置 特に建物の風通し
 * 3) 地下の利用　フリーザー群　サーバー群　の地下集積所の検討
 * 4) 井戸水の利用　井戸水冷房の調査　　熱交換器に井戸水を循環させるだけでいいはず