現状調査

=遺伝研ネットワーク説明= 以下、施設係が保有する設備図面と、関係者にヒアリングした内容からネットワーク設備状況(H23年7月現在)について記述する. 現状、遺伝研全体の最新ネットワーク配線状況は正確には把握されておらず、確認の為、資料を収集の上、突き合わせてみると一部図面、資料がない、少し矛盾したりするので、足りない部分をシステム管理チーム、その他の方からのヒアリングで補って記述する. 指摘があれば連絡ください.

=配線接続概要= 調査対象は、遺伝研内でキャンパス情報ネットワークと呼ばれるネットワークシステムである. キャンパス情報ネットワークは、電子計算機棟3Fに主要ネットワーク機器(SINET4スイッチ、インタネットルータ、ファイアウォール、コアスイッチ）が設置されており、 ここから、5つの主要な建屋（研究実験棟、構造遺伝子研究センター、系統生物研究センター、研究本館、生命情報研究センター）に設置されている、２階層目のスイッチ（建物スイッチと呼ぶ）に 建屋間に敷設されたシングルモードファイバーケーブルを介して接続されている.


 * 建屋間光ケーブル所内配線図(H13年6月)



(建屋名、配線の一部は、H23年現在一部異なっている. 異なっている点については以下記述していく. )


 * おまけ : 遺伝研 研究所案内図

ケーブル接続関係を概略図で表すと、以下のようになる.


 * 接続概略図

研究本館は、ネットワーク機器室(A221)に建物スイッチとパッチパネルが設置されており、この建物スイッチを介して、研究本館と図書館、講堂棟、多目的室、研究員宿泊施設はA221で接続されている. 研究実験棟は、研究実験棟(東)3F廊下に建物スイッチとパッチパネルが設置されている. この建物スイッチを介して、プレハブ棟(北）が接続されている. 構造遺伝学研究センターは、3F廊下に建物スイッチとパッチパネルが設置されている. この建物スイッチを介して、RI実験棟、第2研究実験棟が接続されている. 系統生物研究センターは、R406号室に建物スイッチとパッチパネルが設置されている. この建物スイッチを介して、系統生物研究センター(西)、系統生物西付属棟、系統生物共通棟、ネズミ附属棟、実験圃場管理棟は接続されている. DDBJ附属棟、生命情報・DDBJ研究センターは電子計算機棟に光ケーブル(SM-8C×1)で接続. 第二電子計算機棟は、恐らくSM-6C×2で電子計算機棟に接続されている. (図面が施設係に存在しない) 中央機械室は生命情報・DDBJ研究センターからUTPケーブル経由で接続. (現場目視および、システム管理からのヒアリング. 図面は無い. )

=各建屋配線状況=

A:研究本館

 * フロア図
 * 本館西側系統図
 * 本館西側1階ケーブル敷設図
 * 本館西側2階ケーブル敷設図
 * 本館西側3階ケーブル敷設図

研究本館のネットワークは、2F ネットワーク機器室(A221号室)に建物スイッチ(Catalyst6509)が設置されており、ここで建屋内のネットワーク配線を集約している. また、A221号室から、B:図書館、講堂棟（食堂）に対してSMファイバの光ケーブルが 敷設されており、A221号室でこれらの建屋のネットワーク配線を集約し、これをM:電子計算機棟にアップリンクしている.

建屋内のネットワーク敷設は耐震工事（直接の工事業者：近和電業、シズデン）に伴ってネットワークの改装工事も実施されており、建屋東側と西側で状況が異なっている.

建屋東側は、各階のEPS(Electric Pipe Shaft)に設置されているL2スイッチから、UTPケーブルが敷設され、各部屋に情報コンセントが設置されている.

教授会等で出た話としてヒアリングしてみると、遅いテレビ会議システムというのは所長会議室のTV会議システムのこと. 現地に立ち入って確認してみると、ＴＶ会議システムは情報コンセントA219-1に接続されている. このポートは、2FのEPSに設置されている、CentraCOMGS916(16ポート）スイッチに接続され、1000Base-SX×1でA221の建物スイッチにアップリンクされている. 実際、そのスイッチに接続されているのは、以下の情報コンセントが接続されている.
 * 本館所長応接室のＴＶ会議システムが遅い原因（推定）

A215-1  会議室 A216-1  秘書室 A216-2  秘書室 A216-3  秘書室 A218-1　 所長室 A218-2　 所長室 A218-3　 所長室 A219-1　 所長応接室 A219-2　 所長応接室 A223-1  暗室 A223-2　 暗室 A221

他の部屋との利用が重なったか、TV会議システム自体が、かなり帯域幅を使うと考えられる.


 * 藤山先生からのネットワークが遅い. というお話の件.

確認の為、藤山先生に改めてお話を伺った. 藤山先生が遅いとおっしゃっているのは、研究本館2Fの教員研究室(A230)、研究室(A228)からのアクセス とのこと. 念の為様子を確認すると、情報コンセントからの1Gbpsの線を、さらに研究室で購入したハブにつないでカスケードして分岐させている.
 * カスケードの様子1(A228)
 * カスケードの様子2(A230)

また、A228,A230号室の情報コンセントは、さらに、2階EPSの中で、16ポートスイッチに接続され、それが1本の1000Base-SX×1本でuplinkされており 帯域が狭められている.


 * 上流の様子(2階EPS内のフロアスイッチ)

インフラも含めて、1本のuplinkに対して、カスケードで分岐させてぶら下げているポート数が多すぎる. 情報コンセントを整理する 必要がある.


 * 情報コンセント設置状況(管理部側、シズデン工事)

部屋No　コンセント数 部屋名 A113	1	管理部事務室受付 A106	8	管理部事務室 A103	4	管理部事務室 A101	3	部長室 A102	1	NBRP事務局 A104	1	休養室(男) A105	1	休養室(女) A108	1	印刷室 A110	1	男子更衣室 A112	1	打ち合わせ室 A201	6	学生・ポスドク研究室 A202	5	実験室 A203	2	討論室 A204-1	1	教員研究室 A204-2	1	教員研究室 A206	2	共通セミナー室 A205	3	サーバー室・顕微鏡室 A207	1	実験室 A208	5	実験室 A209	1	実験室 A210	1	実験室 A211	1	教員研究室 A212	1	実験室 A213	1	教員研究室 A214	1	洗浄室 A301	1	教授室 A303	4	実験室 A303-2	1	実験室 A304	1	洗浄室 A305	3	実験室 A306	1	培養室 A309	2	共通セミナー室 A310	1	プロジェクト実験室 A311	1	プロジェクト実験室 A312	1	恒温室 A314	1	プロジェクト実験室 A315	3	実験室


 * 情報コンセント設置状況(反対側、近和電業工事)

A114	3	待合・展示室 A115	4	守衛室 A116	2	展示室 A117	7	知的財産研究室 A118	1	変電室 A120	4	研究室(名誉教授) A122	2	遺伝学会 A124	2	英会話教室 A125	1	英会話講師室 A126	3	遺伝学普及会 A127	2	技術課 A215	1	会議室 A216	2	秘書室 A217		電話交換室 A218	4	所長室 A219	2	所長研究室 A222	1	共通機器室 A223	2	暗室 A224	1	共通セミナー室 A225	1	共通機器室 A226	2	実験室（１） A227	1	実験室(2) A228	4	研究室 A229	1	実験室(3) A230	1	教員研究室 A316	1	共通セミナー室 A317	1	プロジェクト実験室(1) A318	1	プロジェクト実験室(2) A319	2	共通セミナー室 A320	2	実験室(1) A321	1	研究室 A322	3	実験室(2) A323	3	実験室(3) A324	2	実験室(4) A325	1	研究室 A326	1	実験室(6) A327	2	実験室(5) A328	1	実験室(8) A329	1	実験室(7) A330	1	実験室(9) A331	1	研究室

B:図書館
(元のCAD図で、多目的棟2Fが一緒に記述されており、そのまま転載します. ) 研究本館 A221から、光ケーブル(SM-4C×8:32芯）で接続されている. 1F閲覧室と事務室に、情報コンセントが1個設置されている. 2F閲覧室には情報コンセントが3個設置されている(パソコン室になっている). 3F会議室には情報コンセントが2個設置されている. 3階は、会議室(セミナー室)のようになっており、電子セミナーシステムという特殊な電子会議システムのようなシステムが設置されていた. 情報コンセントは2個存在する. 電子セミナーシステムは、遺伝研が、所内で行う所内配信セミナーのこと. 電子計算機棟3Fに、Real Server の映像配信サーバがあり、これと連携して映像配信を行っている. 図書館3階側のサーバを見ていると、10年程度経過しており、WindowsNTサーバで動いている. 実質保守不可能と思われる. また、担当者が数年で入れ替わってしまうので、 実質、ブラックボックス化している. 今となっては、映像配信技術は、もっとリーズナブルな手段があるので、このシステムについては、オープンなそれらの技術に乗り換えれば いいのではないか.
 * フロア図
 * ケーブル配線設計図(H13年6月)
 * 2階の様子
 * 3階の様子
 * 電子セミナーシステム

映像（入力）については、PCからが3系統、書画カメラからが1系統、スライドカメラからが1系統あるように見える. PC入力そんなにいらないと思う. また、スライドカメラもいらないだろう.



C:研究実験棟(東・西)

 * 研究実験棟(東）のフロア図(H13年6月)
 * 研究実験棟(西)のフロア図(H13年6月)
 * 研究実験棟(東)1,2Fのケーブル配線設計図(H13年6月)
 * 研究実験棟(東)3.4Fのケーブル配線設計図(H13年6月)
 * 研究実験棟(東)5.6Fのケーブル配線設計図(H13年6月)
 * 研究実験棟(東)7.RFのケーブル配線設計図(H13年6月)

東棟3Fの廊下に、建物スイッチ(Catalyst6509)と各フロアへのパッチパネルが設置されている. また、研究実験棟から、プレハブ棟（北)に光ファイバ(SM-8C)が敷設されており、1000Base-LX×1で接続されている. 東棟は、部屋まで、光ファイバが敷設されており、オフィススイッチが設置されている. オフィススイッチは各階の天井に設置されている模様. 図で確認するしかない. 西棟は、各階にフロアスイッチが設置され、そこから光ケーブル(MM-4C)が複数本敷設され、EPSを通して、3Fに集約されて、東棟側に渡されて既設建物スイッチに接続されている. フロアスイッチは、西側建屋の各階EPSに設置されている.

研究実験棟(西棟)の各階のスイッチ設置状況は以下の通り

1階 CentreCOM GS916M       1台 CentreCOM 9006T        1台 ポート数 計22ポート 2階 CentreCOM 9006T        4台 ポート数 計24ポート 3階 CentreCOM 9006T        4台 ポート数 計24ポート 4階 CentreCOM 9006T        5台 ポート数 計30ポート 5階 CentreCOM 9006T        5台 ポート数 計30ポート 6階 CentreCOM 9006T        3台 ポート数 計18ポート 7階 CentreCOM 9006T        2台 CentreCOM GS916M       2台 CentreCOM GS924M       2台 ポート数 計　92ポート

7階のスイッチは、1台少額資産で別途購入しているように見える. また、uplinkの光の本数が足りないのか、スイッチ間をUTPケーブルでカスケードしているものもある.


 * 研究実験棟(西棟)EPS内フロアスイッチ設置の様子

10Gでつなぐようにし、西棟のネットワークは、フロアスイッチの入れ替えを行い、フロア内の配線変更はしなくてよいと考えられる.

部屋No コンセント数　部屋名 C101	2	プロジェクト研究室 C103	1	プロジェクト研究室 C107	1	電顕室 C108	3	第一実験室 C109	1	分析室 C110	5	教授室 C111	5	培養室 C112	8	組換え実験室 C201	6	プロジェクト研究室 C202	1	教授室 C203	2	洗浄滅菌室 C204	10	大学院生共同利用研究室 C206	2	助手研究室 C208	10	助教授室 C209	1	助教授研究室 C301	1	研究室 C302	5	情報分析室 C304	1	教授室 C305	6	細胞遺伝実験室 C307	2	生化学実験室 C311	1	暗室 C402	10	プロジェクト研究室 C404	4	組織化学実験室 C405	8	核酸化学実験室 C406	1	蛋白化学実験室 C409	2	恒温飼育室 C501	1	プロジェクト研究室 C502	1	測定室 C503	1	染色体解析室 C505	3	教授室 C506	2	遺伝子組換実験室 C507	6	資料解析室 C508	5	助手研究室 C510	5	資料保存室 C511	3	助教授室 C512	5	化学実験室2 C513	1	細胞培養室 －	3	休息コーナー(6F) C601	5	プロジェクト研究室 C604	2	(名称無し) C605	6	(名称無し) C606	2	研究室 C607	3	実験室 C608	5	研究室 C609	6	助教授室 C611	9	研究室 C703	8	実験室 C705	20	実験室(703に統合) C706	14	実験室(704と統合) C707	3	共同利用研究員室 C708	2	顕微鏡室 C709	1	教授室 C710	1	セミナー室
 * 研究実験棟(東)の情報コンセント設置状況

部屋No コンセント数　部屋名 C113	4	共通セミナー室 C114	4	実験室 C115	2	助教授室 ？	1	暗室? C210	2	共通セミナー室 C213	2	プロジェクト研究実験室2 C216	1	ハエ飼育室 C218	1	実験室 C314	3	プロジェクト研究実験室1 ？	5	新分野創造研究室 C312	4	共通セミナー室 C314	3	プロジェクト研究実験室(1) C315	2	プロジェクト研究実験室(2) C316	1	教官室 C317	4	中央実験室 C318	1	教官室 C319	1	試薬、RNA染色室 ?	3	細胞実験室 C411	4	共通セミナー室 C414	2	プロジェクト研究室2 C416	10	ショウジョウバエ実験室 C413A	3	プロジェクト研究室１ C415	1	教授室 C417	1	培養室 C418	2	顕微鏡室 C419	1	ショウジョウバエ系統保存室 C420	1	ショウジョウバエ飼育室？ C514	4	共通セミナー室 C517	2	プロジェクト研究実験室2 C519	10	実験室 C516	3	プロジェクト研究実験室1 C518	2	教官室 C521	8	顕微鏡室 C613	4	共通セミナー室 C616	2	プロジェクト研究実験室2 C617	1	助教授室？ ?	2	セミナー室 C615	3	プロジェクト研究実験室1 ?	4	育種実験室
 * 研究実験棟(西）の情報コンセント設置状況（記述中)

研究実験棟(西棟)7階 プロジェクト研究室1(C714)周辺について

C714に大量の次世代シーケンサーが設置されており、入り口から向かって奥側にパーティションルームがあり、そこにサーバが設置されている. また、C712にも、サーバ群が置いてある.


 * C712サーバ設置の様子
 * C714サーバ設置の様子

これらのサーバとシーケンサーは、帯域幅の広いネットワークで接続する必要がある.

D:講堂棟(食堂)
研究本館の1Fから光ケーブル(SM-2C×2)が来ている、SM-2C一本はそのまま1階、もう一本は2F床を貫通して2F側に出ている. 確認したが、この棟については、改装が入り、一階が後から食堂になっている. 元々自動販売機コーナーの天井裏にスイッチが1台設置されていたのが 現在、厨房のちょうど天井裏にあたる模様. 保守の観点からこれでよいのか.
 * フロア図
 * 講堂棟のケーブル配線設計図(H13年6月)

E:多目的棟(旧遺伝子博物館)

 * フロア図

(元のCAD図に多目的棟と宿泊施設の2Fが一緒に記述されているので、そのまま転載します.) 研究本館から、架空配線(SM-4C×1)で接続されている. 建物の2Fにケーブルが引き込まれており、情報コンセントが4つ設置されている.  現状建屋として利用されておらず、無人の建屋となっている. 再利用目的が決まってからスイッチ等を更新すればよいと思われる.
 * ケーブル配線設計図(H13年6月)


 * 情報コンセント設置状況

部屋No コンセント数 E201 4

F:放射線実験室
施設に確認したがネットワークは引きこまれていない. この為解説除外.

G:構造遺伝学研究センター

 * フロア図

3Fの廊下に建物スイッチ(Catalyst6509)とパッチパネルが設置されており、ここから各フロアに光ケーブル(MMF)が配線されている. この建屋については、研究者の引っ越しが激しい為、正確な情報コンセント位置を施設係、システム管理とも把握していない可能性あり.
 * 構造実験棟1Fケーブル配線設計図(H13年6月)
 * 構造実験棟2Fケーブル配線設計図(H13年6月)
 * 構造実験棟3Fケーブル配線設計図(H13年6月)
 * 構造実験棟4Fケーブル配線設計図(H13年6月)

部屋No コンセント数
 * 情報コンセント設置状況

G101	1	RIセンター事務室 G102	4	試料作製室 G103	2	プロジェクト研究室 G104	3	(名称無し) G108	2	セミクリーンルーム G109	1	(名称無し) G110	3	共通機器室 G111	5	電顕室 G201	5	光学測定機器室 G202	4	プロジェクト研究室 G203	5	遺伝子合成研究室 G206	2	実験室・暗室 G207	6	研究室 G208	5	教授室 G209	2	超分子実験室 G210	1	低温室 G301	2	セミナー室 G302	4	構造制御実験室(1) G303	4	構造制御実験室(2) G304	4	教授室 G307	6	実験室 G308	6	構造研実験室 G309	9	教授室 G310	2	暗室 G402	1	分析室 G403	3	研究室 G404	3	研究室 G408	7	助手室・教員室 G409	8	実験室

H:RI実験棟
放射線管理区域であり、自由な出入りはできない. 以下のように、ネットワークが敷設されている部屋があるが、それ以外は無い. 2011/8/1 確認. 3階、4階は放射線管理区域から除外されており、現状は立ち入れる. 3階、4階は、部屋としては無人になっており、機材が放置され、幽霊屋敷のようになっている. 誰も使っておらず、将来居室として利用される 可能性はあるが、現状具体的な使用目的は決まっていない状態. 使用目的が決まった時点で、改装される模様. 以上から、3階、4階については、 利用目的が決まるまで、ネットワークは引かなくてよいのではないか.
 * フロア図

部屋No コンセント数  部屋名 H101	10	総合管理室 H201	2	管理室 H202	1	電気泳動実験室 H209	1	機器室(1) H211	1	測定室 H301	1	管理室	H211からケーブルを引き込んでいる. H405	1	標識DNA合成実験室	H211からケーブルを引き込んでいる.
 * 情報コンセント設置状況

J:第二研究実験棟(旧内部照射実験棟)
構造遺伝子研究センター3F建物スイッチに光ケーブル(SM-10C×1)で接続されている. 情報コンセントが設置されているのは、J111号室、J112号室、J113号室、J115号室、J117号室の5室. この5室には、直接SMファイバケーブルが敷設されており、構造遺伝子研究センターの3Fの建物スイッチの場所まで引き込まれている. トラフィックが大きく無ければ、統合して、建屋内部でUTPで分配すればよいのではないか. 部屋No コンセント数 J111	1 J112	3 J113	2 J115	4 J117	1
 * フロア図
 * 情報コンセント設置状況

K:第二電子計算機棟(旧ふ卵育成舎)
電子計算機棟から、第二電子計算機棟の管理室にSM光ケーブル(1000Base-LX×3が接続)が引き込まれており、ここから建屋内の情報コンセントに分岐している. またサーバ機器室(3)は現状スーパーコンピュータシステムのサーバが設置されており、SM光ケーブル(SM-12C)が引き込まれており、そのうち3組分が利用されている. この建屋についても、配線自体は変更せずにスイッチ等の機器のみを入れ替えればよいと思われる.
 * フロア図

L:中央機械室
監視室の床から出ている管路に、電子計算機棟から、TPケーブルが1本来ている. システム管理チームに確認したが、これは、W101に設置されたフロアスイッチからTPケーブルを引き回しているとのこと.  配線の将来のことを考えると、電子計算機棟から光で引き直したほうがよいと思われる.
 * フロア図

M:電子計算機棟

 * フロア図

電子計算機棟2階は、平成24年3月までに、次期スーパーコンピュータシステムが導入予定であり、この為、既存の部屋を取り壊してレイアウト変更中. この為、2階については、情報コンセントの配線は行えない. 3階については、現行のスーパーコンピュータシステムが設置されている.

N:特別蚕室
建屋としてほぼ廃屋になっている. 解説除外.

P:生命情報 DDBJ附属棟(旧ネズミ飼育舎)
H13年のキャンパスネットワーク敷設時には、系統生物研究センターに光ケーブルで接続されていたが、平成21年7月に設備改修工事(生命情報・DDBJ附属棟改修工事)が行われ、現在は電子計算機棟3Fに直結されている. 更新が最近行われているので、建屋内のネットワーク設備はそのままにして、大元の光接続をそのまま移行すればよいと思われる.
 * フロア図
 * 附属棟内のケーブル敷設図(H21年7月)
 * 建屋間のケーブル敷設図(H21年7月)
 * 電子計算機棟側のケーブル敷設図(H21年7月)

1000Base-LX×3で接続されている. 2本は、サーバ機器に、1本はフロアの情報コンセントのスイッチに接続されている.

Q:研究員宿泊施設
研究本館A221号室から光ケーブル(SM-4C×1)が地中配管経由で敷設されている. 但し、2Fのセミナー室、研修室のみで、この配線は利用している. 1F,3Fについては、NTT フレッツ光を利用している.
 * フロア図

R:系統生物研究センター(西棟)(旧遺伝実験生物研究棟)
系統生物研究センター(東棟)R406号室の建物スイッチに光ケーブル(SM-4C×1)で接続されている. 情報コンセントの設置状況については東棟とまとめて記述する.
 * フロア図


 * 系統生物研究センター(西)情報コンセント設置状況

部屋No コンセント数　部屋名 R105	1	光学実験室2 R107	8	研究室 R109	2	助手研究室 R111	3	助教授研究室 R201	3	助手研究室 R202	1	系統解析室 R203	1	研究室 R204	1	細胞培養室 R205	1	教授室 R209	1	行動遺伝解析室2 R211	1	倉庫 R212	1	細胞化学実験室

R:系統生物研究センター(東棟)
コンピュータ端末室(R406号室)の一角が区切られて専用エリアとなっており、建物スイッチとパッチパネルが設置されている. 建屋内各階へはEPSを介してMMF光ケーブルで接続.
 * フロア図


 * 系統生物研究センター(東)情報コンセント設置状況

部屋No コンセント数

R113	8	生化学実験室 R114	3	光学実験室3 R115	1	教授室 R117	8	研究室 R119	8	研究室 R214	1	光学機器実験室 R217	1	準備室 R219	1	助手研究室 R220	1	講堂遺伝解析室2 R221	1	教授室 R301	2	教授室 R303	3	事務室 R302	1	実験室(2) R305	1	暗室 R306	7	実験室(1) R307	1	研究室 R402	2	共通セミナー室 R403	14	データ解析室 R404	2	研究室 R405	3	教授室 R406	16	コンピュータ端末室 R407	2	研究室

東棟の3階は、レイアウト変更が発生しており、キャンパスネットワーク導入時と現在で、部屋Noのずれがある. 上記の表は、フロア図から確認できる現状の部屋Noに直し、 物理的な情報コンセント位置を確認して、コンセント数を割り振り直している. 図面確認の事.

また、R406号室は、サーバ室になっており、16個以上の情報コンセントが1部屋に設置されている. これは維持したほうが良い. パーティションが設置されていて、施錠されたパーティションの中はサーバが多数設置されている. 


 * R406サーバ設置の様子1


 * R406サーバ設置の様子2

S:系統生物西付属棟（旧蚕附属棟)
系統生物研究センターに光ケーブル(SM-4C×1)で接続されている. S108号室の天井付近に吊り下げ棚で スイッチが設置されている.
 * フロア図


 * スイッチの設置状態1


 * スイッチの設置状態2

但し、お話をお伺いすると、施設に依頼して情報コンセントの追加工事をされているとのことなので現状の既設スイッチのみを入れ替えて 配線は保持するという形をとるしかないように思える.

T:系統生物共通棟(旧微生物附属棟)

 * フロア図
 * 配線図

系統生物研究センターR406号室に光ケーブル(SM-4C×1)で接続されている.  R406側のパッチパネルを確認すると、「微生物附属棟」ラベルのパッチパネルに光コードが2本差さっている. 現場に立ち入って確認した. T105共通機器室に、1台、T104に一台スイッチが配置されており、そこに光コードが引き込まれている. 但し、T106号室が教官室になっており、そこへ、利用者側で独自にUTPケーブルを引き込んでしまっている. この配線は 保持してほしいとのこと. 、T102には、T104から情報コンセントが3つ引き込まれている.

両方とも、天井近くに吊り下げ設置になっている. T105のほうは、高さが目測で2.5m以上のところに設置されているので かなり保守性が悪い. このままでよいのか.
 * T105のスイッチ設置の様子
 * T104のスイッチ設置の様子


 * 情報コンセント設置状況

部屋No コンセント数 T102	3 T104	3 T105	6

U:ネズミ附属棟
事務室の天井に点検口があり、天井裏にスイッチが設置されて要る模様. 情報コンセントが1つだけ出ていて、その下に利用者の人がPlanexのHubをかませて8ポートに分岐させている. それ以外はこの建屋はネットワーク利用していないとのこと. 光ケーブルが出ていて、それをメディアコンバータが受けているように見えるが、それはもう一世代前のギガネットの時代の機材の模様. 何もつながっていない.
 * フロア図

V:実験圃場管理施設
系統生物研究センターR406号室から、光ケーブル(SM-4C×1)が敷設されており、接続されている. R406のパッチパネルを確認すると、実験圃場管理施設のラベルのパッチに2本光コードが入っている.  管理室(V101号室)、技官室(V103)に、それぞれ情報コンセントが設置されている. 点検口が室内にあり、その中にスイッチがそれぞれ1台ずつ設置されている模様. その他は情報コンセントの設置は無し.
 * フロア図
 * ケーブル敷設図
 * 情報コンセント設置状況

部屋No コンセント数 V101	5 V103	4

W:生命情報・ＤＤＢＪ研究センター
W103号室(DNAシーケンサー室)に建物スイッチが設置されており、ここから建屋内の各部屋にマルチモードファイバの光ケーブルが各々敷設されている. 各フロアへは、EPSを利用して縦配線を行っている.
 * フロア図


 * 配線図(12階)


 * 配線図(34階)


 * 配線図(5R階)


 * 情報コンセント設置状況

部屋No コンセント数 W101	3 W102	2 W103	1 W104	2 W108	2 W201	25 W202	3 W203	16 W204	9 W205	10 W206	7 W301	1 W302	2 W303	4 W304	4 W305	5 W306	4 W307	3 W308	2 W401	9 W402	13 W403	14 W404	1 W406	1 W501	2 W502	8 W503	13 W504	2 W505	8 W506	18 W507	6 W508	13 W509	8

X:動物飼育実験棟
系統生物研究センターR406号室から、渡り廊下経由で光ケーブル(SM-8C×1)が敷設されている（図面参照）.  また、ネズミ飼育室などは周囲の壁面が金属性で有る為、無線LANの電波が通ることは期待できない. マウス胚超低温保存室(X108号室)にスイッチがあり、そこからUTP配線がされている. これは建屋の竣工図にあるので建屋完成時に引かれたものと思われる. R406号室のパッチパネルを確認すると、1000Base-LX対応の光コード1本で接続されている. 同時にシステム管理に確認するとスイッチが4台、X108号室に置かれて いることになっている. この先は、クリーンルームになっており、滅菌処理をしないと立ち入れない模様. X108は前室になっており、事前に許可を得て、関係者立ち会いの 元だと立ち入り可能. 許可を得て立ち入り確認した. X108号室の一角に、19インチラックが設置されており、そこにすべてが集線されている. スイッチとしては、Catalyst3550×1台、富士通SH4322G×3台、CentreCOM GS916M×1台がラック内に設置されている. それとパッチパネルがラック内に設置されている.  光パッチ(成端箱)から、光コード1本が引き出されており、それがCatalyst3550に接続されている（シス管の話では、3550が無い). そしてCat3550から、各スイッチに対してUTPでカスケード接続されており、 そこから、パッチパネル経由で各室に接続されているように見える.
 * フロア図
 * 情報設備配線図
 * X108号室設置状況

機器の接続関係はそのままに、スイッチだけ入れ替えればよいと考える. また、X108号室までは、クリーンルームの前室なので、許可を得て、受付の人の立ち会いのもとであれば、一般作業者でも作業可能であった.

Y:プレハブ棟(北、南)
プレハブ棟(北)は、研究実験棟から、架空配線で光ケーブル(SM-8C×1)が敷設されている. プレハブ棟(北)建屋内を確認すると、建屋内部の通路の一角(トイレ前)にネットワークラックが設置されており、そこにメディアコンバータ(光アップリンク付きスイッチ)が設置されている. そこからフロアスイッチ１台にUTPでカスケード接続されている. H23年現在、ほとんどのサーバ類は、研究実験棟7Fに移設されたとのこと. しかし、Y101号室の奥にパーティションが区切られており、そこにも、サーバ類が設置されている. 将来利用計画はあり、プレハブ棟北はある程度の帯域幅で研究実験棟(西)の7階に接続する必要がある. プレハブ棟(南)は冷蔵庫、冷凍庫等が設置してあり、ネットワークは利用していないとのこと. 説明を除外する. 但し、資料で確認すると、研究実験棟から光の配線は来ていて、フロアスイッチは1台設置されている模様. 但し、研究実験棟のパッチパネルの接続が解除されていて、接続はされていないように見える.
 * プレハブ棟(北)フロア図
 * プレハブ棟(南)フロア図
 * Y101に設置されているサーバ群