DDBJの節電対応

=考え方　Our policy --Question of Balance =
 * 遺伝研スパコンセンターはDDBJ業務および関連サービス一般サービスに供されています.
 * 当センターの消費電力は平日には冬季～春季1日1万kwhに及びます.
 * 震災後 電力供給元の東京電力の総出力能力が1/4程度落ち込んでいます. 17:40, 21 March 2011 (JST)
 * 地震・救命・復興などの専門性のない科学サービスは不測の大停電を防ぐ節電と通常科学を遅らせないサービスのバランスが求められます.
 * 全部停止と通電時全部運転　アイデアのない両極端の間　明確な思想に柔軟なアイデアで形を与えます.


 * Services provided by DDBJ is based on the hard wares in computer center of NIG.
 * The computer center of NIG provides cluster machines and SMP machines for the general users as well.
 * The computer center of NIG usually consumes about 10,000 kwh a day in winter season.
 * After the Quake, the capability of power supplier of NIG declined by 1/4.
 * Under such circumstances, service providers in science like us is required to reconsider about the balance of service value and power consumption.
 * Complete shut down and running as usual are two easiest extremes.
 * We seek for the reasonable balance between these extremes.

= 輪番停電下での受付業務の維持 Operation under Rolling Blackout=

頻回な停電の利用者への影響 How the submitters are affected

 * 登録者が必要なのはアクセッション番号です.
 * アクセッション番号は受付後　査定を終えてHi-RDDBJに登録し初めてお渡しできます.
 * 受付事業用サーバの運転中止および開始には自動的なシステムチェック時間が2-3時間必要です.
 * したがって停電時間帯の前後それぞれ3時間程度は登録受付および査定をすることができません.
 * 3時間の停電で9時間の受けつけ事業停止帯がうまれます. 12:56, 20 March 2011 (JST)

---
 * 受付事業用サーバは登録者インターフェイス（SAKURAおよび周辺チェック）とアノテータインターフェイス（TSUNAMI)とHiR-DDBJです.
 * SAKURAは　HiRと同時に稼働する必要はありません.
 * TSUNAMIとHiRとアノテーターは同時に稼働していないといけません.
 * 登録者用インターファイス（SAKURAと周辺）は現場と物理的時間的にずれてもかまいません. 12:56, 20 March 2011 (JST)
 * Submitters usually need Accession number (ID) to proceed with their publication in journals.
 * DDBJ can issue Accession IDs only after the proper validation process.
 * Servers on which RDB and its interfaces are running needs 2-3 hrs to shut down or boot up.
 * Accordingly, 3 hrs of rolling blackout causes 9 hrs of suspension of service.

登録者用インターフェイスのミラー構築 Auxiliary Submission server in progress

 * 登録者用インターフェイスはwebフォームとベクターチェック、生物名チェックを含みます.
 * 一度の登録で１枚の出力ファイルを保存して終了する簡単なものです.
 * しかし同時に百人程度の利用には十分耐えられる設計になっています.


 * 履歴によるとDDBJでは同時に10-30人程度の利用者がログインするのが最大でした.
 * 必要な機能をコンパクトにまとめ直すことで、一時的にはシステムは軽量化可能です.
 * 軽量化した登録者用インターフェイスを停電区域外にも設置することで、登録受付を輪番停電の影響なしに継続できるよう検討を始めました.
 * 現在、軽量化の作業と並行して、具体的なスケジュールや計画を立案中です. 18:00, 24 March 2011 (JST)

アノテータ用システムの軽量化

 * 受付業務を維持して行く上で、停電前後含め9時間の停止時間は大きな問題です. 停電が日中にあたる日は、アノテーターによる査定作業ができません.
 * これまでのような、年に数回の停止・再開であれば3時間かかっても問題ありませんでした. しかし毎日のように停止と再開を行う状況では、これをなんとか改善する必要があります.
 * アノテータインターフェイスは、大規模な計算機をいくつかに切り分けたパーティションのうちの１つで稼働しています.
 * そのパーティションだけを使用するにも、大きな計算機全体を起動する必要があり、そのためシステムチェックの時間が長くかかっています.
 * そこで、より起動や停止の速い小規模な計算機の上に、アノテータインターフェイスを移し替える作業を開始しました.
 * 現在は停電の前後にそれぞれ2-3時間が必要なところを、1時間ずつ程度にするのが目標です.
 * 新しい機器の調達には時間がかかるため、DRA用に購入したディスク装置をこの目的に流用するなど、優先的に作業を進めています. 18:00, 24 March 2011 (JST)

HPとメイルサーバーの維持

 * 輪番停電下ではwww.nig.ac.jpをたたいた時に何も表示されないことが多くなります.
 * 大量登録をはじめDDBJ受付業務にメイルでのやりとりは欠かせません.
 * メイルアドレスやHPのアドレスを変更せずにクラウドサービスに移行する方法が必要です.
 * SINETに繋いでる人は情報学研究所のセカンダリーDNSサービスで問題を解消できそうです. 16:41, 23 March 2011 (JST)


 * 停電中でも最低限の情報を提供できるようにするため、輪番停電の影響のないクラウドサーバ上に、DDBJのHPの代わりとなるウェブサイトを構築しています.
 * 当面の間、http://www.ddbj.nig.ac.jp/ で表示されるのは、このウェブサイトになる予定です. 本来のDDBJ HPへは、このサイトにあるリンクをクリックして移動できます. 移動できない時は、DDBJは停電中ということになります. 18:00, 24 March 2011 (JST)

=遺伝研DDBJスパコン電力使用量推移　Power consumption at DDBJ=

中央機械室の真野さんから毎日データをいただき高木研渡邊がグラフ化しています. 18:29, 23 March 2011 (JST) Event log  power consumption 2011-03-11 Earthquake in Tohoku  power consumption 2011-03-15 Rolling blackout  power consumption 2011-03-15 Most services stopped To save power  power consumption 2011-03-18 start:Complete shut off but air con ON to measure server power consumption  power consumption 2011-03-21 end:Complete shut off but air con ON to measure server power  power consumption 2011-06-08 The power supply of the Air-Conditioners was changed
 * World power consumption


 * 2011年06月8日に、電子計算機棟3階電子計算機室の空調機8台中5台について、電子計算機棟(D地区)の電源系統から切り離し、中央機械室(B地区)から給電するように変更しました.
 * この変更により、夏季電力ピーク時には中央機械室設置のディーゼル発電機から電力供給することにより、ピークカットが可能となります.
 * この結果、電子計算機棟(D地区)の消費電力が80KW-90KW程度減少しています. 同量の電力が中央機械室を含むB地区で増加しています.
 * 遺伝研の電力使用量推移 の「遺伝研電力使用量推移 2011/03-」を参照.

=遺伝研DDBJスパコン温度推移= 安価な温度測定ツールを利用した、DDBJスパコン温度のリアルタイム推移モニターです. (2011-07-27以降)

 website=http://okubolab.genes.nig.ac.jp/kouwatan/spcmtemp_1.html height=420 width=620 border=0 scroll=no 


 * 空調機 8台中5台運転 (5/13より6台運転)
 * 床下吹出し設定温度 24℃または25℃


 * 空調機能力(定格) 冷房能力=50KW 消費電力=30.5KW (COP値=1.64) 情報源:中央機械室 真野さん



=その他のアイデア=

アイデア:東電の計画停電時に、メール/HP等の最低限のシステムを、UPSのバッテリで運用し続けることはできないか.
 * 可能であれば、以下の効果を得ることができる.
 * DDBJ HPで外部の利用者に対してシステム・サービスの運用状況を知らせることができる.
 * メールによる連絡手段を確保できる.
 * システム停止・起動に関わるシス管SEの作業負荷が軽減できる(かもしれない).

メール/HPの優先順位は、HP > メールとする. (HPが生きていれば、メールサービス停止を伝えることができるため)


 * 要確認項目:
 * 1)バッテリ容量、連続給電可能時間の確認
 * 2)UPSからの電源接続系統の確認
 * 3)最低限のシステム構成の消費電力


 * 確認結果: 中央機械室)真野さんへのヒアリング結果
 * 1)バッテリの容量は120KVAHである. バッテリで3H連続運転を行うためには、消費電力を40KVA以下とする必要がある.
 * 2)10分間以上の連続放電はメーカーが推奨していない(マニュアルに記載)が、現在は非常事態であり、やれと言われればやる.
 * 3)UPSからの電力出力ラインは1本で分電盤に接続している. 不要なサーバを停止し、必要なサーバのみ稼働させれば、すべてのバッテリ電力を稼働継続するサーバに供給することができる.
 * 4)バッテリの電圧が低下したら、UPSの安全回路が働いて停止する.
 * 5)バッテリの満充電には10Hかかる. 1日に2回の計画停電があるような場合は充電が追いつかない可能性がある.


 * シス管チーム)竹井さんへのヒアリング結果
 * 1)メール/HPの運転に必要な電力は、ルータ/ファイアウォール/DNS/スイッチなどを含めて40～50KW程度. (実測値)
 * 2)WattとVAの変換係数を考慮すると、50～70KVAとなり、UPSで稼働できる時間は2時間程度.
 * 3)メールの運用を止めて、HPサーバのみが運用できる構成まで減らせば、3時間の稼働ができるかもしれない. (計算上の話で、やってみないと分からない)

HPだけを活かすのであれば、外部のサーバへの移行を進めたほうが効率的. まずは、遺伝研が停電時に代替表示する簡易なWEBページの作成を行う. →「1枚ペラの代替DDBJウェブサイト」の構築へ.
 * 結論:

以上情報収集整理 山田弘明（高木研）　議論　渡邊(高木研）　宗像(高木研）　小笠原(大久保研）　中村　大久保

残る疑問 長時間UPS
たくさんのUPSを使って数時間の運転を考えると何がいけないのか？　長時間ＵＰＳって別物なんですか？


 * UPSによる長時間運転に対する根本的な問題は、バッテリ容量と、それ以外にはなにがある？
 * 計画停電対策用UPS http://www.yamabishi.co.jp/product/ups/sft-khasl/
 * 長時間かけて放電するのは問題ない. むしろ、短時間で放電するほうが電池にとっては過酷.
 * 計画停電が頻繁にあると、停電と停電の間に充電が間に合わない可能性もある.
 * 停電と停電の間に充電することになるので、他地域が計画停電で節電している時間帯に、余分に電力を消費することになりかねない.