遺伝研の電力使用量推移

DDBJの節電対応 | 安価な温度測定ツール | エコワットを使ってみた | SANYOフリーザーの型番と消費電力表| 電力モニターの作り方|三島市の気温|遺伝研の節電ガイドライン| 電力対策委員会からのアナウンス =NIG power meter for Homeostasis=

 website=http://okubolab.genes.nig.ac.jp/kouwatan/gauge.html height=300 width=300 border=0 scroll=no   website=http://okubolab.genes.nig.ac.jp/kouwatan/7days.html height=320 width=420 border=0 scroll=no 

遺伝研全体の現在の予測デマンドです. (一目盛約100kW; 6秒毎に自動更新します)  The meter image above indicates the present electricity load of the whole NIG. The image is refreshed in every 6 seconds. 電力メーター軽量版 (NIG power meter lite version) Power consumption of the NIG supercomputer (real time) 電力使用制限は解除されましたがモニターは続行しています. Okubo 15:55, 15 September 2011 (JST) 電力使用制限は解除されましたがモニターは続行しています　15:22, 6 March 2012 (JST)

自家発電装置稼働状況　Status of Power Generator
当分の間　月～金　13:00-17:00前後を目安に消費と天気の様子を見ながら140kW-160kWで運転する予定です.  NIG Office plans to Turn On generator in the day time when necessary in July through September   website=http://okubolab.genes.nig.ac.jp/kouwatan/dynamo.html height=300 width=250 border=0 scroll=no 

遺伝研自家発電機稼働ログ 遺伝研の発電機

遺伝研電力消費の瞬間温度特性：使用電力(予測デマンド+自家発電)vs 気温 プロット
TEMP. DEPENDENCE OF NIG POWER CONSUMPTION: POWER vs TEMP PLOT by KOUWATAN  赤色は現在の使用電力と気温のプロットです. (60秒毎に自動更新します) ピンク色は電力使用制限令期間中の同時間帯の使用電力と気温のプロットです.  青色は昨年の同時期、同時間帯の消費電力と気温のプロットです. <BR>  website=http://okubolab.genes.nig.ac.jp/kouwatan/nig_power_report_3.html height=420 width=620 border=0 scroll=no </websiteFrame>

--

電力対策委員会からのアナウンス

Service provided by Takagi-lab of DDBJ in response to the request by Mr.Mitsue in NIG office. Web camera is purchased by NIG office. <BR>

<NIGevent>Power saving<Date>2011-06-14<Note>Guideline announced <NIGevent>Power saving<Date>2011-06-23<Note>11:00-15:00 laptop PC switch to battery <NIGevent>Power saving<Date>2011-06-24<Note>13:00- AC at 28C allowed. <NIGevent>Power saving<Date>2011-06-24<Note>Power meter announced to all-nig <NIGevent>Power saving<Date>2011-06-29<Note>[Mano's repoart] Power generator started at 13:10 by 144kW <NIGevent>Power saving<Date>2011-06-29<Note>NeoCoat applied on the roof of Yn&Ys. <NIGevent>Power saving<Date>2011-06-29<Note>[Mano's repoart] Power generator stoped at 17:10 <NIGevent>Weather<Date>2011-07-01<Note>Shower rain 15:00~ <NIGevent>Power saving<Date>2011-06-29<Note>Application of dark films on windows completed in DDBJ building

(メーターの詳細）管理室のモニタ画面をキャプチャした画像（下）の数値をOCRプログラムで読み取り作成しています. <BR> 電力モニターの作り方

http://183.181.20.199/wiki/pub/capture.jpg
 * 遺伝研全体での購買電力の管理室のモニタ画面をキャプチャした画像です(=負荷電力).
 * 6秒ごとに画像は更新されるのでリロードすると最新の画像にかわります. 数値の意味は調査中　しばしば変更

プラス値（赤の数字）の場合はセグメント終了時間まで今使っている電力（負荷電力）からこの数値分節電しないと目標値を達成できない<BR> マイナス値（緑の数字）の場合はセグメント終了時間まで今使っている電力（負荷電力）に加えこの数値の絶対値分電力利用しても目標値以内に収まる
 * デマンドとは:電力会社取引用計器の事を言います. 0-30または30-60minセグメントで区切りその中の使用電力の平均値をデマンド値と言います. 30分毎に計測し、1ヶ月の中で1番大きかった値を最大需要電力と言います. 1年の中で1番大きかった値が契約電力（基本料金）となります.
 * 目標電力:目標とする時間消費使用電力量の最大値（7月以降の目標値に設定）外部から与える固定値. 予測デマンド値が設定値（目標電力）を超えた時に警報が発令されます.
 * 予測デマンド:現時点のセグメントでの使用電力の積算平均に対し、セグメント終了時間まで現在使用している電力（負荷電力）が消費された場合の予測値
 * 現在デマンド:0-30または30-60minセグメントでの電力消費積算値(kWh)を2倍にした値で表現. 30分ごとに0に戻る. 合計して20円/kWhにして課金. 実際のところ電力監視にはあまり意味がありません.
 * 負荷電力:測定時（瞬時値）電圧×電流×力率＝電力の値です. この画面では6秒間に120回計測し120で割った数字を表示しています. 　振動
 * 調整電力:(目標電力*30min)-(現在デマンド*経過時間)-(負荷電力*残り時間)<BR>
 * 残り時間:セグメント終了までの残り時間(0min-30min)

用語説明　機械室　真野

Gadget version (Windows7 only)
東京電力チャートを参考に遺伝研の電力チャートガジェットを作成しました. <BR> 気象庁から取得した三島市の現在の気温を表示する機能を追加しました. 16:21, 16 July 2011 (JST) <BR> 同様に、現在の湿度を表示する機能を追加しました. 14:21, 19 July 2011 (JST) <BR> スクリーンショット<BR>

利用方法<BR> Windows 7のデスクトップガジェットです. <BR> 下記よりダウンロードしたファイルをダブルクリックし、インストールするとデスクトップ上にスクリーンショットのようなチャートが出現します. <BR> 上部の%表示、２行目の電力値は6秒ごとに更新されます. <BR> 下部のチャートは10分ごとに更新されます. <BR> ダウンロード<BR> [[Media:NIGPowerChart.gadget‎]]

Kouwatan 22:16, 20 June 2011 (JST)

=三島市の気温=  website=http://okubolab.genes.nig.ac.jp/kouwatan/mishimaweather.html height=110 width=420 border=0 scroll=no </websiteFrame>

最近7日間の三島市の気温推移

 website=http://okubolab.genes.nig.ac.jp/kouwatan/mishimatemp7days.html height=340 width=420 border=0 scroll=no </websiteFrame>

データ取得元情報、更に過去のデータを含む生データは三島市の気温にまとめています.

=Daily summary of NIG power saving--Watanabe plot--= The summary graph below is updated every day by automatically picking up 4 feature values representing the day.<BR> Values are 実線2011, 破線2010, 上から１日の最大消費(12:00)、最低消費(5:00)、最高気温(右軸）、最低気温（右軸）、日中消費（12:00ー5:00）消費電力には発電量も加算しました. kouwatan @ Takagi lab in DDBJ<BR> グラフ（pdf） プロットデータ<BR> http://okubolab.genes.nig.ac.jp/kouwatan/nig_power_report_2.png

<NIGevent> power saving<Date>2011-05-20 <Note>11:00-15:00 Power Generator test <NIGevent> power saving<Date>2011-05-31 <Note>Old LAN abolished <NIGevent> power saving<Date>2011-06-04<Note>160kW of super comp AC turned to B-seg with generator <NIGevent>Power saving<Date>2011-06-14<Note>Guideline announced <NIGevent>Power saving<Date>2011-06-23<Note>11:00-15:00 laptop PC switch to battery <NIGevent>Power saving<Date>2011-06-24<Note>13:00- AC at 28C allowed. <NIGevent>Power saving<Date>2011-06-24<Note>Power meter announced to all-nig <NIGevent>Power saving<Date>2011-06-29<Note>[Mano's repoart] Power generator started at 13:10 by 144kW <NIGevent>Power saving<Date>2011-06-29<Note>NeoCoat applied on the roof of Yn&Ys. <NIGevent>Power saving<Date>2011-06-29<Note>[Mano's repoart] Power generator stoped at 17:10 <NIGevent>Weather<Date>2011-07-01<Note>Shower rain 15:00~ <NIGevent>Power saving<Date>2011-06-29<Note>Application of dark films on windows completed in DDBJ building



=Daily updated Hourly power consumption of NIG segments: Mano-Watanabe Plot=  website=http://okubolab.genes.nig.ac.jp/kouwatan/nig_power_report_1.html height=520 width=720 border=0 scroll=no </websiteFrame>


 * <NIGevent> power saving<Date>2011-05-20 <Note>自家発電機利用による節電演習 （金）午前11時～午後3時
 * <NIGevent> power saving<Date>2011-05-31 <Note>旧LAN廃止　関連機器停止　消費電力実測合計4kWh
 * <NIGevent> power saving<Date>2011-06-04<Note>持続発電機を有するBsegmentへの負荷転嫁試行　電算棟冷房一部160kW　B-seg に転嫁
 * <NIGevent> power saving<Date>2011-06-23 <Note> パソコン停止実験　所内laptop PCをバッテリー駆動に


 * 中央機械室の真野さんから売電力および中央自家発電力データ（時間当たり消費hourly consumption) 頂き、プロットしてます.
 * 遺伝研白地図は施設チーム光江さんからCADデータを頂き、高木研渡邊が編集しました.
 * ズームイン　アウト自由で　ポインタを重ねた点の日付と消費電力が右上隅に小さく表示されます.
 * 生データはこちらから取得可能です. プロットデータ Some rights reserved, CC-BY


 * Note
 * 1時間単位での電力消費量MWhをプロットし、結線しています. （本当は幅１時間の棒グラフにするべきデータです）
 * 遺伝研全体の売電力とそのうちの特定地区の売電力を示しています.
 * 右上のＢ地区のみ自家発電力のグラフ（赤紫）を重ねていますが売電と合算はしません.
 * A地区のモニタデータは分解能が悪く(1桁データ精度が落ち)遺伝研全体の受電量から他の各地区(B,C,D地区)の電力使用量を差し引いた値をプロットしています.
 * A,B,C 地区にはそれぞれ約240KW分の非常用自家発電機があります.
 * B地区の自家発電機は燃料タンクが巨大でモニタも可能な持続運転用です.

-
 * <<Alternative Representation of data>>Overlaid annual consumption profiles of each segment　遺伝研の電力使用量推移その他のグラフ
 * 例えばSegment C に2010年初頭の消費電力増（おそらくDDBJ附属棟）がどのくらいの消費増かがわかります.
 * Hourly consumption data of NIG segments:遺伝研の建屋別月単位の電気使用量推移は取得可能です. 遺伝研施設別電気利用実績
 * 電力消費寄与率10%超の（動物飼育棟）は建物別空調表にリストされていない？
 * 時間月間換算法：　たとえば定常消費を想定すると　242770kwh/month=devide by 30 makes 8100kwh/day=divide by 24 makes 338kwh/hr
 * もう少し正しく夏のピーク時の消費をビル別に求めるには「ピーク消費量は月間消費量に比例するモデル」によるinduction　（次節）

=Deduced peak hourly consumption in summer For EACH BUILDING = Induction of Relation b/w Peak hourly consumption and Monthly consumption

Building	Flr(m2)	Apl(09)	Aug(09)	Apl(10)	Aug(10)	買電Aug/25('10)　　エアコン定格	(kWh)	Servers	Freezers TEPCO <<<遺伝研全体>>>	29802	1739.1	2092.5	1800.1	2273.4	2082		1472.7	860	448 -					240					<<:A1-8：Ａ地区>>	10845	313.8	376.7	308.8	390.3	273		326.4	80 -										<A1+A5+A6+A9>	5616	115.6	146.8	148	144.9			180.1	27 A1（研究本館）	4757	88.2	109.1	124.1	115.1			146.3	27 A5（多目的棟）	158	3.6	5.8	2	3			9.8	0 A6（第2研究実棟）	645	11.8	19.7	11	15.6			24	0 A9（排水処理施設）	56	11.9	12.3	10.9	11.3			NoShow	0 <A2+A3+A4+A8>	5229	198.2	229.8	160.9	245.4			146.3	13 A2(図書館)	803	no data	no data	no data	no data			42.3	4 A3(講堂棟)	466	no data	no data	no data	no data			28.3	0 A4(研究実験西棟)	3065	no data	no data	no data	no data			52.9	9 A8（宿泊施設）	808	no data	no data	no data	no data			22.8	0 ---										<<B1-6：Ｂ地区>>	6473	366.6	439.7	345.6	484.8	380		288.5	122 <B1-6（高圧電灯）>	ns	200.7	202.9	179.6	191.2 <B1-6（高圧動力）>	ns	166	236.9	166	293.7 B1(研究実験東棟)	3909	no data	no data	no data	no data			73.8	74 B2(構造研ｾﾝﾀｰ棟)	1871	no data	no data	no data	no data			96.1	8 B4(プレハブ棟北)	286	no data	no data	no data	no data			53.8	10 B5(プレハブ棟南)	117	no data	no data	no data	no data			24.2	0	-80x30 B6(第２電算機棟)	290	no data	no data	no data	no data			40.6	30 ---										<<C1-C12:C地区>>	11428	499.8	649.9	582.7	786.6	810 C11（生命情報）	2915	65.9	98.2	128.1	172.1			139.4	56 C12（ネ舎ddbj附）	557	0.4	0.4	in C11	in C11			55.6	34 C1（系統センタ東）	1589	155.8	210.1	163.3	234.1			193.1	79 C2（系統センタ西）	740	10.4	12.9	11.8	14			95.2	1 C3（系統西附属）	254	2.7	5.4	2.1	6.5			21.3	0 C4（系統共通棟）	263	9.6	13.4	9	14.3			18.1	0 C5（ネズミ附属）	388	34.2	53.6	31	49.2			1	0 C6（動物飼育棟）	3060	203	221.5	205.9	263.9			No Show	0 C7（野生イネ温室）	186	4.3	14.8	12.2	10.7			0	0 CX（水田・桑） 	488	2.5	2	3	2.1			0	0 C8（実験圃場）	988	10.9	17.7	16.3	19.9			19.1	0 ---										D (電算機棟)	1056	545.3	612.2	549	608.4	520		315	437 D measurement data is all 450-500 above data assumes the daily profile similar to others. ---										Hourly data is is available only at the resolution of Segments. Monthly data are available at the resolution of building with power meter. Many buildings do not have power meters.

* 1 Monthly Power consumption in April&August * 2 Assumed peak hourly consumption in August and April with Cooler power * 3 Numbers of Server Machines with independent global IP   * 4 August/April ratio of buildings * 5 Segmentation map of NIG campus by power supply
 * Raw data は下から閲覧可能
 * 2009-2010　ビル別実績春夏 table of content

=Working summary on the power Saving of NIG in 2011= 空調機の温度設定を18℃→24℃の変更で約10%の節電. 4月に変更してそのままなので、再現実験はしていない. 外気温と消費電力の相関は1℃の変化で1.5KWの変化. スパコン棟の空調機消費電力が100KW前後なので、外気温1℃の変化で1～2%の影響. スパコン棟(計算機室)は窓が少なく、外気の出入りが少ない構造(計算機室の換気設備上の定員は3名)なので、外気温の影響が少ない? 直射日光(輻射熱)を避ける工夫(屋上緑化・壁面緑化など)のほうが効果的? -- - <<遺伝研の消費の特徴>> ピーク時間帯想定内訳
 * CO2 cut と違って通年の消費電力でなく　夏場のピーク時（昼間）のピークを２０％削減する　=> 440kWh/hr in the day time
 * どの建物に　または対象に　何をすると　どれだけピークを減らせるか？　長期的なエネルギー削減につながるか？　一番有効で安価な節電投資かを考える
 * 選択肢
 * 1) 昼間に人間用のエアコンを使わない　             最大350kWh/hr 屋内温度上昇は夜間消費増をどの程度生むか不明
 * 2) 温度設定を30Cにする　　１℃の差が1-2%
 * 1) 姑息法　”エアコンの室外機”に霧吹をつける　都心で流行中 空調合計　1100kWh/hr　なので　効率10% でも110kWh/hr 減　　　散水すると錆びるだけなので　ちゃんと買ってください.
 * 2) 古くて効率の悪い老朽エアコンをビル単位で一新する　　　系統東　50%低減で 90kWh/hr 減
 * 3) 古くて効率の悪いフリーザを買い替える　一台で0.5kWh/hr　　買い替え促進費かペナルティー　長期向き 節電での償却は15-50年と長い
 * 4) 南向きの窓に遮光フィルムを貼る　３Ｍは結構効果㎡あたり施工込で定価19000円　昼間の冷房消費の低減　350kWh x 効率（10%)　に加えて　夜間にも多少効くはず
 * 5) 省エネガラスコート　フィルムより安価　収縮率の差によるガラス破損も心配なし　効果は同じらしい
 * 6) 大きなビルの窓を２重窓化する　　冬季の暖房(I/O diff=20C)節約に有効　夏季(I/O diff=5C)には？
 * 7) 屋上放熱断熱化　ビルの屋上に放熱塗料（NeoCoatは大流行）を塗る　　鉄屋根には著効　大きなビルの屋上を緑化する
 * 8) 散在するサーバーをスパコン棟やDDBJ附属棟（有望)に集め効果的に冷却する　サーバー移設は業者に頼むと大抵最大で1ラック20万見積もる
 * 世界中の電力消費はエコノミーサイズに比例して増大しています　　World power consumption
 * 大学型理系の事業所では夏期は　電力の50%が空調で消費されている　（東大理系） よくみる35%くらいの値は通年の空調消費です.
 * 職種別のパワーコンサンプション　照明がおおいビジネス　動力が多い工場　大学は一般化困難　Energy in the United States
 * 契約電力　1938kW (H22)高圧季時別電力２型
 * ピークカット用ディーゼル自家発電気　240Kw x1, 停電用自家発　240kw x2 (タンク小）
 * ピーク時間帯は12:00-13:00が最頻　2MWH/hr
 * 昼夜の消費差が少ない　（終日運転の機器が多い？）
 * ピーク時間帯想定内訳　(遺伝研2200KWH/hr)=(計算機センタ計算機250) + (センタ外計算機150) + (フリーザー800) + (空調 1000)

遺伝研総電力消費ピーク     2200  KWH/hr (obesrved) |--終日消費   1500 (observed) |    |--計算機センタ計算機　250 (assumes average PUE=2) |    |--センタ外計算機　　　　200 (estimate SERVERE consumes 500W/IP) |    |--フリーザー　       300 (assumed 300 -80C 3yrs old freezers of 360litter 　　　　　　|     |--常時空調        750 (estimate based on standard PUE)　　　　　　|　　　　　　|--日内活動    700 (observed)             |--雑            350　(estimated assuming PUE=2)             |--空調          350

Note: 3年前の-80Cx360L は30Cの部屋で開閉なしで時間あたり 1kWhr 消費すると仮定　)

ATTN:このような内訳をビル別に持たなければ有効な節電はできません. ビル別にモニタ設置とエアコン、フリーザなどの実消費の把握が重要 Measure it!

=Facts and Ideas =

動機と目標

 * 省エネ法　"平成14年6月の改正では、定期報告書や中長期的な計画の提出が義務付けられる第一種エネルギー管理指定工場（注4）の対象に学校、病院、研究所、文化施設等が含まれることになりました. さらに、平成17年8月の改正により、エネルギー管理指定工場について、従来の熱と電気の区分が廃止され、熱と電気を合算した使用量が一定以上の事業場が指定されることになり、対象となる事業場の範囲が拡大されました. 大学及び研究機関（以下「大学等」という. ）の公的教育研究機関は、法の遵守のみならず、地域社会の模範として「省エネ法」の趣旨を踏まえた積極的な省エネルギー対策を推進していくことが求められています."


 * 菅原先生情報 2011-04-16 "昼過ぎの報道によると、今夏、電力使用制限令が発動されるようです： 「経済産業省は東京電力管内の大企業など大 口契約者については、最大使用電力を前年より２５～３０％削減する方向で産業界と調整に入った. 」http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20110405-OYT1T00526.htm"
 * 高木先生より　　2011-04-06 "東大では全体で３０％削減が目標のようです. （より詳しく言えば東大では生活系（蛍光灯やPCなど）が３０％、それ以外の実験機器やサーバが７０％の使用量だそうで生活系はそれほど大きくは節約できないので、実験機器やサーバで５０％削減、そうすれば全体で３０％削減になるというような計算のようです） これを見習う必要ありませんが、山田さんが言われるように DDBJでも全体で２５から３０％程度は節電したいですね. そうすると、（東大の例に習うと）スパコンは４０から５０％の節電を目指すということになります."


 * 経済産業大臣会見　2011-04-28 "つは東京電力、それから東北電力もそうでありますけれども、電力の供給の積み増し部分でございます. 今日は電力需給緊急対策本部の会議が開かれませんでしたから、まだ積み増しの具体的な数量といったものは精査中でありますが、しかしこれまで２５％程度、２０％程度、１５％程度という形で削減の目標を定めてまいりましたが、一律１５％程度でございますが、これを調整できる見通しが立ちましたので、そのことをお知らせいたします. そして、同時に１５％程度ということですから、当初の削減目標よりは低くなったわけでありますが、まだ需給の間にギャップがございますので、引き続き節電に努めていただきたいということでございます."


 * 昨晩、経済産業省は電機事業法第27条による今年の夏の使用制限を発動いた しました（http://www.meti.go.jp/earthquake/shiyoseigen/index.html）. これによると、期間は7月1日から9月22日（平日）の9時から20時までとなって おり、遺伝研を含む５００ｋW以上の大口需要家に対して毎時間毎に昨年の最 大消費電力を１５％削減することを求めています. 今回の演習の結果を元にす ると、7月1日からはさらに大幅な節電を考える必要があります. 城石 11:03, 26 May 2011 (JST)

省エネ機関

 * Energy Star of EPA http://www.energystar.gov/
 * 先ず照明の省エネから始めよ　getting started for buildings


 * 日本の Energy Star(財)省エネルギーセンター(経産省外郭　電力ガス会社連合）では、工場やビルの省エネや温暖化対策の取り組みを支援するため、経済産業省より「平成23年度 省エネルギー対策導入指導事業(省エネ診断)」の補助金の交付を受け、工場やビルなどの施設の無料の省エネ診断を実施しています. また、この補助金事業の一環として、省エネ診断の紹介やその知見を利用した省エネの進め方をテーマとして、省エネ診断説明会への無料の講師派遣を実施しています.  是非ご利用ください.
 * 本部 〒104-0032　東京都中央区八丁堀 3-19-9　ジオ八丁堀 TEL 03-5543-3016 / FAX 03-5543-3021 （診断指導部） （茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・山梨・長野・静岡・沖縄） 無料診断の規模を超えていても応談だそうです.


 * (財)省エネルギーセンター　ビルの省エネガイドブック　http://www.eccj.or.jp/audit/build_guide10/buildguide.pdf


 * 経済産業省の節電お知らせ　http://www.meti.go.jp/setsuden/index.html　17:27, 10 April 2011 (JST)


 * 大震災による東日本の電力不足に関する緊急提言 化学工学会　4/8


 * Comprehensive Energy Use Database, 1990 to 2008 by Natural Resources Canada


 * 東大の電力消費量率　　一か月あたり床面平米あたり 薬学　夏　30-40kWH　　教育学　夏　10KWH  理学系病院全体で平米あたり年間　240KWH　　文系72KW
 * 東大本郷　では　照明18% 空調　32% 程度とみつもっている 通年で　　夏場のピーク時には50%が空調
 * 名古屋大学の省エネ計画 333L -80C を買い替えると　１台　482kwh/年・台　の節電
 * 京大省エネ推進方針
 * 千葉大　夏の節電マニュアル
 * 東大の節電対策　アイデア
 * 家庭の節電対策
 * Microsoftが公開するWindows PCの節電対策. 節電設定をしてくれるプログラムを公開している. 最大30%節電. (宗像)

To measure is to know

 * 'Lord Kelvin said, "To measure is to know.", "If you can not measure it, you can not improve it." 


 * Google Power meter to improve your power consumption with smart glid http://japanese.engadget.com/2009/02/10/google-powermeter/


 * 電力会社を待たずにスマートメーター化　http://japanese.engadget.com/2009/02/10/google-powermeter/


 * 電気　気温　リモートセンサー　http://www.xbow.jp/ecowiz.pdf
 * Total building energy consumption in 2008 was about 50% higher than consumption in 1980. (1.1.8) Space heating equipment and water heaters were the dominant end uses in 2008, consuming close to half of all energy in the buildings sector. (1.1.4)


 * 2008 U.S. Buildings Energy End-Use Splits


 * The Future of Corporate Energy Management


 * 消費電力モニター
 * オムロンEW 電力メーターや分電盤などにセンサー端末を設置し、携帯電話の通信網を使って専用サーバーにデータを蓄積. ユーザー様はインターネットを通じて電力消費量をいつでも確認し、細かく検討することができます. それによって省エネルギー対策の前提となるエネルギー消費量の把握が緻密に、しかも容易に行えます.
 * Ｐａｎａｓｏｎｉｃ　小型簡易電力計 KW1M-Rエコパワーメータ（無線内蔵タイプ） SDカードからCSVファイルを読み込んでグラフ化が簡単・便利になりました. 1台から利用可能　￥35000
 * iRemoTapは、本体内に無線LANモジュールと小型軽量のOS、管理アプリケーション(合計でも1MB未満)を内蔵し、コンセントごとの消費電力を計測して、無線ルーター経由でインターネットのWebサービスに使用状況のログをアップロードする機能を搭載. サービス利用者は、外出先からコンセントの使用状況を監視できるとともに、コンセントごとの電源のON/OFF操作ができる
 * AC 電力メーターWiFi-SensorTM は、802.11b/g環境で簡単に作動し、様々型のモデルで利用できます. 各AC電力メーターWiFi-SensorTM は、測定時間を設定し電流・電力・力率を測定します. 全てのセンサーで測定されたデータは、EQUAL Networks社のクラウド内のオンラインサービスのダッシュボードへアップロードされます. ダッシュボードは、デスクトップや携帯のウェブブラウザー上にセンサーの状況、電力使用料、使用トレンド分析結果を表示します. リアルタイムで継続的に電気使用状況を監視することにより、運営コスト削減と二酸化炭素排出量を最小にするようエネルギー消費量を最適化することができます.
 * 日本でも家電の消費電力を遠隔地から監視できる機器の出荷が始まった. ゲートウェイ機器と組み合わせることで、最大200個程度の機器の消費電力をスマートフォンなどで表示、記録できる.
 * 京都大学・富士通　スマートコンセントを利用した省エネを開始 「今回の実証実験により、京都大学の実証実験エリアでは年間10％のエネルギー使用量と温室効果ガス排出量削減を目指す. 」


 * 「スマートエコワットシリーズ」は特定小電力無線を搭載した「無線式電力量計測器」と、計測した使用電力量を無線/有線で収集する「無線式電力量収集装置」を中核とした低価格な電力管理システムです(宗像） 　今のところ国内にはこれしかない. 　==>エコワットを使ってみた


 * 安価な温度測定ツール

コンピューターを省エネせよ

 * $2500以下のvolume server １台あたり消費電力は250W. 表1－2000～2006年のサーバークラス別サーバー1台当たりの推定平均消費電力(W) (出典: Koomey J 2007b Estimating Total Power Consumption by Servers in the US and the World. Oakland, CA: Analytics Press)
 * 標準的な高さの42Uラックに、60台ものブレードサーバーを設置できます. しかしながら、この濃縮されたコンピューティング環境には、電力価格がついて回ります. この構成の典型的な電力需要(電力と冷却)は、4,000ワット以上です. 一方、1Uサーバーでラックをいっぱいにすると2,500ワットになります.
 * サーバーの消費電力は　CPUが30% Memoryが20% 図3－サーバーの電力消費量(出典: Intel Labs、2008年)
 * サーバーはアイドル時でも電力を消費する. 日本HPが独自に検証したデータがある. クアッドコアAMD Opteron™ プロセッサ 2356を搭載する「HP ProLiant DL365 G5」の検証データで、OSを起動して10分後、CPU使用率が0％の時の消費電力を測定した. その結果は186Wの消費電力であった. 他社製プロセッサを搭載した他社サーバの場合は297Wあり、


 * LBNL Benchmark data centers and document best practices


 * NEDOグリーンITプロジェクトにおけるCPU冷却技術の研究 産業技術総合研究所エネルギー技術研究部門 宇宙技術グループ阿部宜之


 * データセンターの規模やサーバーの数が増えるにつれて、消費される電力の総量も増えてきました. サーバーが使用する電力は、2000年と2005年の間に、120億キロワット時から230億キロワット時へと倍増しています. これは、データセンターに設置されるサーバーの数の増加、および必要な冷却装置とインフラストラクチャのためです (Koomey 2008).
 * ［AWARD受賞製品］データセンター空調の消費電力を2割削減する新構造 ＜エンタープライズ部門＞データセンター「アイルキャッピング」（日東工業）
 * hyoshiokの日記曰く「先日、グリーンITという講演を聞く機会があった. その講演でPUE (Power Usage Effectiveness) という単位を教わった. PUE = iDC全体の消費電力 ÷ 収容されるIT機器の消費電力 冷却設備の効率がよければ1に近づく というものだ. 第15回GREEオープンソーステクノロジ勉強会でさくらインターネット株式会社の加藤さんのプレゼン資料がhttp://labs.gree.jp/Top/Study/20080919.html  にある. 資料の18枚目にデータセンターの電力消費量の図がある. その図によれば大体40〜45%くらいがIT機器によると考えられる. そうすると、PUEは2.2〜2.5ぐらいになる.  グーグルがデータセンターの電力効率性を一部公開、PUEは驚きの「1.21」((http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20081002/316041/)) によれば、一般的なデータセンターのPUEは2.3〜2.5程度（データセンターで消費される電力の半分以上が、IT機器以外で消費される状態）、日本IBMの最新鋭データセンター「幕張データセンター」（千葉市）のPUEは「1.8」. 日立製作所が2009年に横浜市に竣工するデータセンターは、「1.6」を目標にしている. そして、GoogleのPUEは「1.21」とのことである.  GREEの勉強会のときは、他社比較はどうなんだろうと漠然と思っていたのだが、なるほど、さすがGoogleである.  GoogleのData Center Efficiency Measurements ((http://www.google.com/corporate/datacenters/measuring.html)) (英文) というページを見ると、GoogleのPUEの測定結果などが出ている. 」


 * レーザープリンターは印刷の瞬間、500W-1000W程度の電力を消費します.    待機時は20W程度. 大量の印刷を行うような業務は、ピーク時間帯を避けるなどの工夫をしてください.
 * インクジェットプリンターなら印刷時でも数十Wしか使いません.

ネット機器を省エネ化せよ

 * 情報通信のエネルギー問題 ―求められる通信インフラの省電力化― 小笠原 敦


 * キャリアクラス・ルーターの省エネ化対策［1］政府や通信事業者が省エネ化へ動き出す


 * "データセンターの設備インフラ市場も、データセンターに対する活発な設備投資を背景に活性化している. 同市場規模は2008年度が3,710億円、2009年度が4,090億円の見込みで、年平均10%で伸長し、2013年度で6,080億円に拡大するものと推測される. その2008年度の内訳は、建築構造(建設)が2,000億円(構成比54%)、UPS・自家発等の電気設備(同24%)が900億円、空調設備が500億円(同14%)、ラック設備が200億円(同5%)、電力監視制御システムが80億円(同2%)、グリーンIT化コンサルティングが30億円(同1%)となっている."


 * 新旧2系統の所内基幹ネットワークのうち、旧ネットワークの運用停止(2011-05-31)

空調消費を低減せよ 投資は電力代で回収できます

 * 遺伝研全体で夏季のクーラーの（定格？）消費電力合計は毎時1473KWh
 * 遺伝研2010夏季売電ピーク時間消費は2096KWH 定格消費電力と実消費電力の関係は調査中

ビル	   床面積(m2)　空調台数	主要形式	    電力相　　　　総冷房（定格？）消費電力（KW） 電子計算機棟    1056  16	     空冷ヒートポンプ型	3	315.0 系統生物東棟    1589  18	     冷暖同時	        3	193.1 研究本館	      4757  73      空冷ヒートポンプ型	3	146.3 DDBJｾﾝﾀｰ棟    3472   13	     空冷ヒートポンプ型	3	139.4 構造研ｾﾝﾀｰ棟	    27	     空冷ヒートポンプ型	3	96.1 系統生物西棟    740   11	     冷暖同時	        3	95.2 研究実験棟東棟	    22	     空冷ヒートポンプ型	1	73.8 DDBJ附属棟	    7	     空冷ヒートポンプ型	3	55.6 プレハブ棟北	    7	     空冷ヒートポンプ型	3	53.8 研究実験棟西棟	    14	     空冷ヒートポンプ型	3	52.9 図書館	            11	     空冷ヒートポンプ型	3	42.3 第２電子計算機棟	     9	     空冷ヒートポンプ型	3	40.6 講堂棟	             9	     空冷ヒートポンプ型	1	28.3 プレハブ棟南	     6	     空冷ヒートポンプ型	3	24.2 第２研究実験棟	     12     空冷ヒートポンプ型	3	24.0 研究員宿泊施設	     17     空冷ヒートポンプ型	1	22.8 系統生物西附属棟	     9	     空冷ヒートポンプ型	1	21.3 実験圃場	             8	     空冷ヒートポンプ型	1	19.1 系統生物共通棟	     6	     空冷ヒートポンプ型	1	18.1 多目的棟	             5	     空冷ヒートポンプ型	3	9.8 中央機械室	     1	     空冷ヒートポンプ型	1	1.5 ネ附属	             1	     空冷ヒートポンプ型	1	1.0 遺伝研全体       				　　　　　1473.8


 * 平成２３年４月１９日現 ガスヒートポンプエアコン、及び低温室、恒温室、人口気象装置のコンデンシングユニット（凝縮器）は除く original data by 機械室真野　modified by OK 遺伝研のエアコン

"資源エネルギー庁のパンフレット「日本のエネルギー 2008」より、引用すると冷蔵庫の容量1Lあたりの年間消費電力量は、平均的には下図のように推移しているそうです. この図が本当に正しければ、1995年以前に製造された冷蔵庫は現在よりも4倍程度電力量を消費してしまう可能性があることがわかります. 少なくとも1999年の平均レベルでも2倍ほど消費している可能性が高いといえます. ....1996年以前の冷蔵庫を最新機種に買い換えることは、場合によっては電球を蛍光灯に買い換えるくらいの省エネ効果（=電気代が1/5）があるといえそうです. このような効率向上の変化は、冷蔵庫同様にモータとコンプレッサ（というかヒートポンプ）を使うエアコンに見受けられます."
 * 空調機器と冷凍庫冷蔵庫の能力向上は著しい


 * 施設の断熱化
 * 東大管理棟２重窓化によって冬の空調消費４０％減
 * 熱交換塗料　neocoat toughcoat
 * 屋上緑化システム　メンテナンスがほとんどいらない低管理型の薄層緑化システム. 低価格な上、植栽トレーを敷き並べていくだけの簡単施工のトレー式屋上緑化システムです. 東海大学と温度効果について共同研究をしています.


 * 屋上緑化システム　てまいらず　陸屋根平屋で冷房電力２０％減　[]　三島は名古屋営業所　058-736-5938
 * メキシコ万年草（セダム）は２５度以上で気孔を閉じるので効果薄疑惑？　補助金打ち切り？
 * NTTファシリティーズ　グリーンポテト　サツマイモの水栽培


 * TOSTEMの２重窓化はNEDOが補助金
 * ビジネスホテルの消費内訳　京大
 * 太陽電池＜屋上緑化<蛍光灯のインバーター化　東大
 * 昼間照明の代わりは、太陽光照明というのもあります.
 * 補助金がでるようになって、話題になっているのは地中熱ヒートポンプ
 * 発電機導入が前提ならば、天然ガス(LNG)コージェネレーションによる空調システムも範疇に入ります. 発電のみではエネルギー利用効率は30～40%が限界ですが、最大効率で設計できれば、排熱を利用することで効率を80%に引き上げます. 地方公共団体、民間企業を対象とする国の助成制度も存在します.

スカイエネカット 「スカイエネカット」は、"打ち水"の原理でエアコン室外機に水を噴霧することにより、エアコンの運転を安定化させ冷房の効率を上げます. それによって冷房シーズンの使用電力量（kWh）を16～20％※削減. 最大需要電力（kW）を16～20％※低減し、電力基本料金を約20％※削減します. その結果、水使用量を含めたトータルコストが最大15～18％削減※できます. 
 * 既設のエアコンの改善

Freezer の電力消費は？
SANYOフリーザーの型番と消費電力表　提供BY SANYO 南関東営業所 財団法人日本消費者協会による400Lクラス大型冷蔵庫の商品テスト結果により、メーカーカタログに掲載されている電気代と実際の電気代との間には、製品によって約２倍～４倍の開きがあることが判明しました（『月刊消費者』2004年7月号記事を元に電気代1kWh＝22円として計算）.  カタログ値(円)	実測値(円) 製品A	4180	15356 製品B	4400	8778 製品C	3960	10802 製品D	4400	15158 製品E	4840	14608 製品F	3960	11000
 * フリーザーは過去10年間でどのメーカーも消費電力が半分になっている
 * 家庭用の冷蔵庫カタログでは(415litter)430kWh/年-280kWh/年　まで差がある　一日たった１－２kWh　電燈と変わらない？　平成１４年消費者センター
 * ただし定格消費電力はあてにならないと指摘されている


 * Laboratory Grade Refrigerator and Freezer Online Stakeholder Meeting May 1, 200


 * Comprehensive Energy Use Database, 1990 to 2008


 * US Federal standard y = 0.4x + 1.38, where Y: daily power consumption in kWH/day, X: freezer volume in cubic feet (28 litter). 500 litter なら１日で10kWH の電力消費量率　平均すると　実効消費電力　400W　くらい　　ただしこれは食品用フリーザー　温度不明
 * 上と同じような日本の基準
 * 2010PrizeWinning 超低温フリーザ MDF-C8V1(vol=84L) :
 * performance: 30cの部屋,庫内温度-80℃,　開閉なし,　庫内無負荷（空）　消費電力量　5.4kWh/day=225Wh/hr （従来機の50%)
 * Seavo deepfreezer spec table -30C,365litter: 3.8kWh/day,|| -60C 365litter: 10kwh/day||-60C,112litter;5kwh/day


 * トロント大生命系のフリーザー700台の電力消費のレポート　年代別の消費電力など参考になる　例えば-80Cのupright が10kWh/yr=1.2kWh/hr 古いフリーザの買い替えは償却期間が長い 50-15年　ので...

Real Time monitoring of Servers and Freezers in 高木研と大久保研の機器室　(26C)

 * ENEGATE Smart Ecowatt　を用いてリアルタイムモニター中です. 　エコワットを使ってみた

超低温フリーザー メーカ:三洋電機バイオメディカ株式会社 型名:DF-192 年式:2005年式 設定温度:-80℃ 有効内容積:86L 定格電圧:100V 定格周波数:50/60Hz 電動機定格電流:6.6/6.2A 電動機定格消費電力:550/600W 総合最大電流:7.8/7.8A 総合最大消費電力:680/755W 冷媒:R245fa/R125/R508/R14 冷媒封入量:450g 製品質量:121Kg 製造番号:050170
 * ディープフリーザ -80℃ MDF-192 の諸元

メディカルフリーザー メーカ:三洋電機株式会社 型名:MDF-U536 年式:不明(2003年式?) 設定温度:-30℃ 有効内容積:482L 定格電圧:100V 定格周波数:50/60Hz 電動機定格電流:2.7/2.1A 電動機定格消費電力:201/208W 総合最大電流:3.5/3.2A 総合最大消費電力:276/298W 冷媒:混合冷媒 TP5R 冷媒封入量:275g 製品質量:110Kg 製造番号:300171
 * フリーザ -30℃ MDF-U536 の諸元

薬用保冷庫 フリーザ付き 冷蔵冷凍 メーカ:三洋電機株式会社 型名:MPR-213F 年式:不明(199x年式) 設定温度(冷蔵,冷凍):4℃,-20℃ 有効内容積(冷蔵,冷凍):176,39L 定格電圧:100V 定格周波数:50/60Hz 電動機定格電流:3.2/2.8A 電動機定格消費電力:172/177W 電熱装置定格消費電力:46.3W 総合最大電流:4.0/4.2A 総合最大消費電力:296/343W 冷媒:R-412A(TP5R) 冷媒封入量(冷蔵,冷凍):75,90g 製品質量:76Kg 製造番号:900331
 * 冷蔵 4℃ 冷凍 -20℃ MPR-213F の諸元
 * サーバ 2CPU4core16GB8HDD15K の諸元
 * サーバ 1CPU4core24GB2HDD7_2K の諸元

温度上昇実験
2011/06/01 11:00 から 2011/06/01 18:00 まで、空調を冷房から暖房に切り替え、室内の温度を意図的に上昇させる実験を実施した. 山田　渡辺　（高木研） おおまかに１０Ｃ室温があがるとフリーザーは毎時100Wh程度の消費増. 温度監視データ データ

周辺温度と消費電力の変動推移






Real Time Monitoring of Freezers in a Machine Room 本館3F A314



 * ENEGATE Smart Ecowatt　を用いてリアルタイムモニター中です. 　エコワットを使ってみた
 * MDF-U383は、7月1日以降、節電のため停止中です.

超低温フリーザー メーカ:三洋電機バイオメディカ株式会社 型名:MDF-192 年式:2002年式 設定温度:-85℃ 有効内容積:86L 定格電圧:100V 定格周波数:50/60Hz 電動機定格電流:6.6/6.2A 電動機定格消費電力:550/600W 総合最大電流:7.8/7.8A 総合最大消費電力:680/755W 冷媒:MIXED(NON-CFC) 冷媒封入量:=====g 製品質量:121Kg 製造番号:020104
 * MDF-192(-85℃/86L) の諸元

超低温フリーザー メーカ:三洋電機株式会社 型名:MDF-393 年式:2006年式 設定温度:-80℃ 有効内容積:309L 定格電圧:100V 定格周波数:50/60Hz 電動機定格電流:10.0/7.0A 電動機定格消費電力:660/670W 総合最大電流:11.2/10.0A 総合最大消費電力:870/950W 冷媒(高温側:低温側):R134a-6P:R-508(TP5R3) 冷媒封入量(高温側:低温側):350:205g 製品質量:248Kg 製造番号:060185 超低温フリーザー メーカ:三洋電機株式会社 型名:MDF-490 年式:不明　１０年前にはよく見かけた粘土色の棺桶型 設定温度:-77℃ 有効内容積:不明(4xxL?) 超低温フリーザー メーカ:三洋電機株式会社 型名:MDF-U383 年式:2007年式 設定温度:-80℃ 有効内容積:333L 定格電圧:100V 定格周波数:50/60Hz 電動機定格電流:8.5/7.9A 電動機定格消費電力:690/770W 総合最大電流:10.5/9.6A 総合最大消費電力:855/934W
 * MDF-393(-80℃/309L) の諸元
 * MDF-490(-77℃/4xxL) の諸元
 * MDF-U383(-80℃/333L) の諸元

冷媒(高温側:低温側):R407D+6pt:R-508(TP5R3) 冷媒封入量(高温側:低温側):480:205g 製品質量:273Kg 製造番号:070232

メディカルフリーザー メーカ:三洋電機株式会社 型名:MDF-U536D 年式:2008年式 設定温度:-30℃ 有効内容積:452L 定格電圧:100V 定格周波数:50/60Hz 電動機定格電流:3.1/2.4A 電動機定格消費電力:205/220W 総合最大電流:3.9/3.8A 総合最大消費電力:308/353W 冷媒:R-412A(TP5R) 冷媒封入量:330g 製品質量:118Kg 製造番号:800008
 * MDF-U536D(-30℃/452L) の諸元

バイオメディカルフリーザー メーカ:三洋電機株式会社 型名:MDF-U538 年式:2007年式 設定温度:-25℃ 有効内容積:504L 定格電圧:100V 定格周波数:50/60Hz 電動機定格電流:3.3/2.3A 電動機定格消費電力:200/210W 総合最大電流:4.4/3.8A 総合最大消費電力:355/370W 冷媒:R-407D+6pt 冷媒封入量:350g 製品質量:151Kg 製造番号:070040
 * MDF-U538(-25℃/504L) の諸元



安価な温度測定ツールを利用した、本館A314 フリーザ室のオンライン温度測定チャート(2011-07-27以降)

 website=http://okubolab.genes.nig.ac.jp/kouwatan/a314temp.html height=420 width=620 border=0 scroll=no </websiteFrame>

建屋内の温度分布を考えた機器配置
建屋内でも１階と最上階では夏の室温が大きく変わります. 実測でこの傾向を実感し正しく利用すれば節電につなげられるはずです.

温度測定にはこれを使っています. →安価な温度測定ツール

本館( Building A1)各階と屋上の温度分布

 * 本館3階と屋上の温度測定
 * 本館3階西側廊下(天井付近2ケ所)と本館屋上西側の温度測定開始(2011-05-31 13:00-)
 * 本館1階及び2階の廊下東西と3階廊下東側に追加測定開始(2011-06-03 15:30-)
 * 本館3階中央部に追加測定開始(本館3階西側の二つのうちの一つを移動)(2011-06-06 17:30-)
 * 本館屋上の測定場所を、西側から中央部に変更(2011-07-11 11:00-)
 * 3階と1階では気温27度晴天時に5度近く温度差が生まれています. 　また西南側と東北側の廊下の両端でも1度違います.





三島市の気温

=太陽光ってどうなんですか？= 単結晶										多結晶 メーカー名	東芝		サンヨー		パナソニ		三菱		ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ		京セラ		シャープ モジュール  SPR210NWHT		NKH230		HH230T		MA2000B		CS5A190		186XQPR		ND-191AW 公称最大出力（W）	210		230		230		200		190		186		191 W 幅　ｍｍ	1559		1580		1580		1657		1595		1338 H　奥行　mm	798		812		812		858		801		1012		1004 D 　厚み　mm	46		35		35		46		40		36		46 重量（ｋｇ）	15		15		15		17		15.5		16.5		16 価格(税込)	147,000		156,450		166,950		134,400		121,695		113,190		92,190
 * 平成17年度におけるシステム導入費用は、新エネルギー財団による集計では、平均価格で1kw発電用パネルが設置代込みで68.4万円になったと報告されている. 専用シリコン原料の増産、量産規模の拡大、シリコン使用量の削減や新材料の実用化[27]等により、さらなる価格低減が可能と期待されている. 平成17年度における設備容量1kWあたりの平均価格（税抜68.4万円/kW:参考データ参照）を用いて、償却年数20年で計算した場合、利子や保守費用まで含めた太陽光発電量あたりのコストは47～63円/kWh程度と算出される wikipedia []
 * 家庭用のモジュールは大体畳一畳で最大200W発電して10万円です　　ビルの屋上に50畳しいて　10kW　500万円
 * パソコン買うときに同額の太陽電池を買えばバランスすると覚えてください. ただし耐用年数は電池が長い

=Key websites choice of Jonathan Koomey=
 * EPA on data centers + 2007 Report to Congress http://www.energystar.gov/datacenters
 * LBNL on data centers: http://hightech.lbl.gov/datacenters.html
 * The Green Grid: http://www.thegreengrid.org/
 * The Uptime Institute: http://www.upsite.com/TUIpages/tuihome.html
 * SPEC power: http://www.spec.org/power_ssj2008/ 34


 * Jonathan Koomey: The Environmental Cost Of Cloud Computing

=遺伝研節電大久保案= 遺伝研の節電案 =遺伝研の節電ガイドライン　正式版= 遺伝研の節電ガイドライン